  2025-Nov-27 15:43:00
Se confirma operatividad con fony y MC informa la causa  Apertura de hilo en el vano de la fibra. la solución fue Se rota hilo entre cajas de empalme  se procede al cierre del caso
Elia Bueno 

2025-Nov-27 13:10:00

MC indica que el enlace había subido pero que se ve nuevamente caído, se le notifica al jefe zonal
Elian Buena Ga�an

2025-Nov-27 12:54:00
MC informa: personal técnico se encuentra a 70mts de la falla, no se evidencia nada físicamente,  se va a rotar hilos entre cajas.
Diego Santiago Giraldo Serna

 2025-NOV-27 11:30:00

MC informa El personal técnico está trabajando en campo en búsqueda de la falla
Elian Buena Ga�an

 2025-NOV-27 10:12:00

MC informa: El sitió nos indican la posición a medir y se toma medida reflectometrica y se detecta un evento a 4.082mts hacia Santander, la medida se toma en el ODF de Legón,  se inicia identificación de la ruta sobre la fibra de Legón.
Elian Buena Ga�an

 2025-NOV-27 10:06:00

MC informa: El personal técnico i realiza labores de medición en puerto tejada
Elian Buena Ga�an

 2025-NOV-27 08:52:00

MC informa: El personal técnico inicia desplazamiento al nodo de Legón en Puerto Tejada
Elian Buena Ga�an

2025-NOV-27 08:30:00
Mc informa: personal técnico ingresa a Legón Santander, pero no tienen claro la posición a medir, estamos esperando indicaciones del acompañamiento
Diego Santiago Giraldo Serna

2025-NOV-27 08:20:00
MC informa personal técnico se encuentra a la espera que abran en la sede de Legón Santander
Diego Santiago Giraldo Serna

2025-NOV-27 19:45:00
MC informa: El personal tecnico ya se encuentra en desplazamiento al  nodo de santander.
Diego Santiago Giraldo Serna

2025-NOV-26 19:36:00
MC envía apertura del caso indicando que el día de mañana 27/11/2025 a partir de las 7:30 se validara el enlace.
Sebastian Hernandez

2025-NOV-26 18:41:00
Se encuentra caído el enlace de Sta., de Quilichao - Pto tejada lado A con MC, se verifica desde el SW MK de Pto tejada y se encuentra puerto caído, el trafico se encuentra estable por el lado B con Cablenetwork, ya se le informa a fony y se procede a reportar a MC.             