2025-Mar-12 15:00:00

MC Envia cierre del caso:
Fibra estresada
Personal finaliza labores de tendido e instalación de cajas de empalme, Se procede a dar cierre del caso interno.

Ya no se observan errores FCS, Sobre ninguna de las interfaces.

Jhonny Murillo


2025-Mar-10 21:18:00
MC informa 
personal finaliza labores de tendido e instalación de cajas de empalme.
Solicitan confirma operatividad, se le informa a Fony e indica que el dia de mañana se valida la potencia desde Yumbo
Sophia Gonzalez

2025-Mar-10 19:38:00
Avance MC:

Informamos que personal tiende 140 metros de FO y proceden a instalar 2 cajas de Empalme.
Sophia Gonzalez

2025-Mar-10 16:41:00
Avance MC:
Se informa que el personal se encuentra corriendo reserva. 
Sophia Gonzalez

2025-Mar-10 17:36:00

Avance MC:
Por medio de la presente informamos que el personal se encuentra laborando en la solución 
Sophia Gonzalez

2025-Mar-10 15:29:00

Avance MC:
Informamos que el personal evidencia fibra quebrada y abierta internamente, por lo cual el personal se encuentra validando. 
Jhonny Murillo

2025-Mar-10 14:00:00

Se observa y no presentan errores en el momento, a la espera de informacion por parte de MC.
Jhonny Murillo

2025-Mar-10 13:35:00

Se observa las potencias de la siguiente manera:

Desde Colon:

-24.559 dBm

Desde Yumbo:
-23.467 dBm

En el momento se limpian errores FCS, a ver si vuelven a subir

Antes estaban asi
Potencia desde Yumbo:
-25.376 dBm

Potencias desde Colón:
-26.020 dBm




Jhonny Murillo

2025-Mar-10 13:30:00

Se presento caida del Tramo Colon-Yumbo , desde las 11:56:00 hasta las 12:49:00 MC estaba realizando validaciones sobre el mismo caso de la certificacion.
Jhonny Murillo

2025-Mar-10 10:08:00 

Avance MC:

Informamos que el personal técnico se encuentra realizando la identificación del hilo en la distancia aproximada. 
Jhonny Murillo

2025-Mar-10 08:02:00 
MC informa que el personal se encuentra en desplazamiento a colon, solicitamos confirmar el contacto del acompañamiento. 



Jhonny Murillo

2025-Mar-08 11:40:00

Se agenda la correcciones de eventos en la red para el día Lunes 10 de Marzo de 2025 a las 08:00 am. 
Jhonny Murillo

2025-02-12 16:11:00

Para  caso yumbo-Colon MC informa:

Se valida con el Ing Fony para la confirmación del servicio, sin embargo nos indica que faltan eventos por corregir, por lo cual se solicita que nos indiquen para cuando podemos programar validaciones para mañana o el lunes. Se queda a la espera para agendar nuestro personal.

Y se valida con fony para que indique cuando se puede programar.
Jhon Alexander Bonilla

2025-Mar-06 18:37:00
MC informa:
"Por medio de la presente informamos que se lleva un 70% solucionado, pero se deben suspender las labores debido a una falla masiva, por lo que programa para el dái de mañana 07/03/2025 a las 14:00pm."
Diana Villada

2025-Mar-06 15:42:00

MC informa:

El personal se encuentra a 300 metros del punto donde se tiene una atenuación alta. 
Jhonny Murillo

2025-Mar-06 14:02:00

MC informa que el personal se encuentra en Colón
Jhonny Murillo

2025-Mar-05 08:52:00
MC informa:
"Por medio de la presente informamos que el personal en terreno continúa realizando validaciones, domo pasa por predio privado. Se suspende actividad por zona insegura. Pendiente de terminar corrección.  Se continuará validaciones el día de mañana 06/03/2025 a las 13:00"
Diana Villada

2025-Mar-05 12:50:00

Certificacion Colon-Yumbo

MC informa que el personal retomará labores a las 14:00 p.m. 
Jhonny Murillo

2025-Mar-04 13:08:00

MC informa:

El personal se encuentra atendiendo la falla Meléndez, por lo cual se reprograma actividad para el día de mañana 05/03/2025 a las 08:00 a.m. 
Jhonny Murillo

2025-Mar-04 17:22:00
MediaCommerce Informa

Por medio de la presente informamos que se presentan lluvias, por lo que es necesario programar la actividad para el día de mañana 04/03/2025 a las 13:00pm.
Kevin Sanchez

2025-Mar-03 16:01:00

Avance MC:

informamos que el personal esta a 300 metros del evento identificado. 
Jhonny Murillo

2025-Mar-03 14:47:00
Avance MC:

Informamos que el personal a la espera de ingreso.
Jhonny Murillo

2025-Mar-03 14:14:00

Avance MC:

Informamos que el personal se encuentra en Colón 
Jhonny Murillo

2025-Mar-03 08:59:00

Informamos que la actividad se encuentra programada para las 14:00 
Jhonny Murillo

2025-mar-03 08:29:00
Para el día de hoy se tenia programada una certificación del enlace Colon-Yumbo, MC indico no se ha podido realizar la certificación debido a las fallas presentadas en la red en el transcurso de la semana, nos vemos en la obligación de reprogramar la actividad para el día lunes 03/03/2025 a las 08:00am.
Sebastian Hernandez

2025-Feb-28 08:03:00

Avance MC:

Informamos que el día de hoy no es posible realizar las validaciones, debido a que se presenta nuevamente una falla en la red y se le debe dar prioridad, por lo anterior se reprograma para mañana 01/03/2025 a las 08:00am.  
Jhonny Murillo

2025-Feb-27 15:30:00
MediaCommerce informa que se presentan lluvias en la zona, por lo que no es posible realizar las validaciones en las cajas, se reprograma para mañana 28/02/2025 a partir de las 08:00am.
Kevin Sanchez

Avance MC:

Informamos que se identifican eventos a corregir, proceden con el desplazamiento al punto. 
Jhonny Murillo

2025-Feb-27 12:12:00

Avance MC:

Informamos que el personal inicia desplazamiento hacia Colón. 
Jhonny Murillo

:2025-Feb-27 07:35:00

La Certificacion estaba para el dia de ayer 26 pero MC indica que no fue posible, ya que tenian varias fallas masivas por atender. Indican que se van a desplazar al medio dia, ya que se acaba de presentar una falla de la red, a la espera de mas informacion 
Jhonny Murillo

2025-Feb-25 10:44:00

MC otorga tk#3942033

Se valida con el jefe zonal e informa que se realizará la certificación el día de mañana 26/02/2025 a las 07:30am.
Jhonny Murillo

2025-Feb-25 10:23:00

Fony solicita Mantenimiento de Fibra Oscura en Yumbo

Los Punto son:

Punto A:Colon 
Punto B:Yumbo.

Ya que aun se presenta errores  Sobre el Enlace. 
Jhonny Murillo

2025-Feb-24 08:00:00

Las potencias se observan Asi:

Potencia desde Yumbo:
-25.376 dBm

Potencias desde Colon:
-26.020 dBm

Se observa que siguen subiendo los errores FCS desde Yumbo, en Colon no, Se le informa a Fony.
Jhonny Murillo

2025-Feb-18 14:54:00

Avance MC:

Informamos que el jefe zonal se logra comunicar con el Ing Fony e indica que el enlace se ve bien pero continúan con los errores y no les alcanza la potencia, por lo que revisarán con telescopio por parte de Legón y quedamos a la espera que nos confirmen como proceder o el cierre del caso.  
Jhonny Murillo

2025-Feb-18 12:11:00
MC informa que se le notifica al jefe zonal, el cual indica que validará directamente con el Ing. Fony Vargas.



Valeria Garcia Valencia

2025-Feb-18 11:49:00
MC informa que el jefe zonal solicita confirmar.
Desde Colon
Tx: 1.396 dBm
Rx: -27.212 dBm

Desde Yumbo
Tx: 1.332 dBm
Rx: -26.197 dBm
Pero siguen subiendo errores FCS, ya se informa a MC.
Valeria Garcia Valencia

2025-Feb-18 09:21:00
MC informa:
"Personal se encuentra en Colón a la espera que les permitan el ingreso."
Jorge Madiel L�pez

2025-Feb-18 08:34:00
MC informa que el personal se encuentra en desplazamiento.
Jorge Madiel L�pez

2025-Feb-17 18:33:00

Avance MC:

Informamos que por temas de seguridad del personal se reprograma la actividad para el día de mañana 18/02/2025 a las 08:30 a.m. 
Jhonny Murillo

2025-Feb-17 17:29:00

Avance MC:

Informamos que el personal bajo caja de empalme  y se está certificando hilo. 
Jhonny Murillo

2025-Feb-17 16:37:00
Avance MC:
Informamos que el personal toma medidas identificando evento a 8836 mts desde nodo Legon Yumbo, el personal se encuentra validando en terreno.

Fabian Alexander Lombana

2025-Feb-17 15:59:00
Avance MC:

Se le notifica al jefe zonal quien procede a desplazarse al nodo. 
Kevin Sanchez

2025-Feb-17 15:50:00

Fony indica que se solicite a MC, que se realizan las medidas desde Yumbo, ya se esta notificando a MC.


 
Jhonny Murillo

2025-Feb-17 14:13:00

Avance MC:

Informamos que se valida con el jefe zonal e indica que se observa que tienen un problema en la salida de la fibra que pertenece a Legón, por lo que se queda a la espera que nos confirmen como proceder.
Jhonny Murillo

2025-Feb-17 13:08:00
MC informa que el personal continúa realizando validaciones en conjunto.
Jorge Madiel L�pez

2025-Feb-17 11:59:00
MC informa que se encuentran realizando validaciones en conjunto.
Jorge Madiel L�pez

2025-Feb-17 10:51:00
MC informa:
"El jefe zonal informa que se realizó la corrección en ODF y solicita confirmar"
Las potencias quedaron:
Desde Colon:
Tx: 1.396 dBm
Rx: -26.989 dBm

Desde Yumbo:
Tx: 1.339 dBm
Rx: -26.197 dBm
Pero aún se observan que suben errores FCS, ya se informa a MC.
Jorge Madiel L�pez

2025-Feb-17 08:14:00
MC tiene programada la certificación hoy a las 08:00, informan que ya se encuentran en desplazamiento.
Jorge Madiel L�pez

2025-Feb-14 18:06:00
MC Informa:
"Informamos que por parte de legón nos indican que se puede realizar la certificación el lunes a las 8.
Se valida con el jefe zonal y se agendan validaciones para el día lunes 17/02/2025 a las 08:00am, es de resaltar que se debe revisar en conjunto."
Jorge Madiel L�pez

2025-Feb-13 14:00:00
Avance MC:
Informamos que el personal se encuentra en desplazamiento 
Jhonny Murillo

2025-Feb-13 12:40:00
MC informa que se realizarán validaciones en conjunto a las 14:00

Jhonny Murillo

2025-Feb-13 10:45:00

Avance MC:
Informamos que Legón se encuentra validando en un caja, la salida en el ODF esta mala y no deja ver los eventos. 
 
Jhonny Murillo

2025-Feb-13 09:41:00

Avance MC:
Informamos que el personal se encuentra bajando caja de empalme.
 
Jhonny Murillo

2025-Feb-13 09:17:00

Avance MC:
Informamos que el personal se encuentra en sede colón realiazando validaciones.
 
Jhonny Murillo

2025-Feb-13 08:28:00

MC informa que el personal ya se encuentra en sitio a la esoera de que legón informe cual es el puerto a medir. 

Jhonny Murillo

2025-Feb-12 17:05:00

Se genera número de caso 3938366 Se agendan validaciones para el día de mañana 13/02/2025 a las 08:30am, el acompañamiento en Colón lo realizará el Ing Fony Vargas 
Jhonny Murillo

2025-Feb-12 16:35:00

Se presentan Errores FCS sobre el Enlace Colon-Yumbo, se observan las potencias asi:

-26.575 dBm desde Yumbo
-27.447 dBm desde Colon


Fony solicita mantenimiento con MC por perdida de potencia, los punto son:

Punto A Colon 
Punto B Yumbo 

Ya se esta generando caso con MC.
Jhony Murillo                                                        