2022-01-05  10:32:00

Se restablece el servicio azteca informa

"Se recupera gestión y tráfico del nodo Llorente y su dependiente Tumaco Causa: Corte de fibra por fauna silvestre Solución: Se corre reserva y se instala empalme"

2022-Jan-05 07:45:32
Avance Azteca
Se informa se presentan fuertes lluvias en el sector, lo cual dificulta las actividades de trabajo en alturas y retrasa las labores en campo, estaremos informando en cuanto se pueda continuar con labores en normalidad.

2022-Jan-05 06:46:25
Avance Azteca
Buen día, Se informa personal se encuentra en desplazamiento para retomar labores, se espera llegar al punto para continuar la búsqueda de la afectación aproximadamente en sitio en 30 minutos.

2022-Jan-04 20:52:25
Azteca Informa:  Se adjunta evidencia para la PDR por problemas de orden publico. https://youtu.be/gkaMjuF8R14

2022-Jan-04 19:07:07
Azteca informa:

Nuestro personal hace presencia en el punto dónde se presumía se encontraba la falla pero al realizar inspección física a la red no se encuentra con ninguna inconsistencia, se continua realizar seguimiento al tramo sin encontrar la falla, por temas de orden público en la zona puesto que en el lugar operan grupos armados ilegales se continuaran labores mañana por lo que se solicita EFM desde el día 04-01-2022 a las 18:00 horas hasta el día 05-01-2022 06:00 horas.

2022-Jan-04 17:21:25
Azteca informa:

Personal realiza medición desde el nodo ricaurte_CC, evidenciándose corte a 45 KM en dirección Tumaco, en desplazamiento cuadrilla mas cercana, hora estimada de llegada a la posible zona de afectación 18:10 del 04 01 2022

2022-Jan-04 17:11:41
Azteca Informa; Se pierde gestión y tráfico del nodo Llorente y su dependiente Tumaco por posible corte de fibra, personal técnico se encuentra en desplazamiento hacia el nodo de Llorente con el fin de diagnosticar la falla, se estima llegada sobre las 16:30.

Se observa la cabecera de tumaco nariño caida se informa del caso al personal correspondiente, los cuales indican que ya proiceden a validar, se llama tambien a azteca para validar si presentan alguna falla, nos otorgan el numero de caso #846338, estan validando el estado del servicio.       