2025-Mar-21 20:40:00

Azteca Envia cierre Del Caso:

Para dar solución a la saturación de troncales presentada, en atención del doble corte que causa saturación, Apertura BB secundario Manizales Risaralda El personal realiza medidas desde el shelter en Manizales y detecta atenuación de 15.4 dB a 14,400 metros. Se desplazan a esa distancia y acortan el recorrido, llegando a un vano presionado por la caída de un árbol. Para liberar el vano, validan los extremos y encuentran que en uno de los apoyos la reserva presenta una macrocurva debido al peso del árbol. 
Jhonny Murillo


2025-Mar-21 13:35:00 
Belen nuevamente  operativo 
Azteca informa
El personal realiza medidas en Manizales y detecta atenuación de 15.4 dB a 14,400 metros. Se desplazan,  llegando a un vano presionado por la caída de un árbol. Para liberar el vano, validan los extremos y encuentran que en uno de los apoyos la reserva presenta una macrocurva debido al peso del árbol. 
Sophia Gonzalez

2025-Mar-21 13:35:00
Azteca genera caso 01453660  indican que ya se encuentran validando 
Sophia Gonzalez

2025-Mar-21 13:08:00
Se encuentra caida la cabecera de Belen de Umbria ya se le informa a Oscar para validar y se reporta a Azteca Hora de caida 13:06   