 2023-Abr-05 16:02:00
Azteca informa: personal de operación llega al punto de la falla encontrando corte de fibra por incendio, personal procede a realizar cambio de 250 metros de fibra aproximadamente e instalar 2 cajas de empalme, se observa operatividad del nodo desde las 03:44 pm del 05/05/2023
Angela Velasco

2023-Abr-05 15:22:00
Azteca informa: Personal de O&M informa que se llega a sitio de la falla, se evidencia daño en fibra por incendio, se procede a cambiar tramo de aproximadamente 250 mts, y se instalarán 2 cajas de empalme para poder recuperar servicio
Angela Velasco

2023-Abr-05 14:04:00
Azteca informa: Se presenta caída del nodo de Orocue, se realiza escalamiento con personal de operación y mantenimiento el cual llega al nodo y descartan falla de energía, se realiza medidas sobre la fibra, observando evento a 32.3 kilómetros, personal normaliza y proceden a dirigirse al punto de la falla
Angela Velasco

2023-Abr-05 12:53:00
Azteca brinda numero de caso 01159534 indican que ya proceden a  validar
Angela Velasco

2023-Abr-05 12:35:00
se encuentra caída la cabecera de OROCUE, ya se esta consultando si se procederá a reportar a Azteca
Angela Velasco     