2023-Agosto-23 18:50:00
Se reemplaza Mikrotik, desde las 18:50 se observa operativo, configuraciones y trafico ok, se escribe a Wispro para vincular equipo, procedimiento exitoso, se procede con el cierre del caso.

2023-Agosto-23 18:00:00
Sobre las 14:50 Pm se observa cabecera operativa, Alex informa que los equipos subieron a través de la planta eléctrica, después de 10 minutos de los equipos subir vuelven a caerse, por falta de gasolina en la planta.
Después de recargar la planta electrica con gasolina se observa que los equipos no suben, el Mikrotik enciende, se observa link hacia los puertos con UFINET y MC, pero la pantalla del Mikrotik no enciende, se cambia de fuente pero sigue igual.

Después de hacer estas validaciones sobre las 16:20 se autoriza para ir por un Mikrotik en Palmira para poner en Florida, el personal técnico inicia desplazamiento hacia Palmira.
A las 17:10 personal llega a Palmira por el Mikrotik e inicia nuevamente desplazamiento hacia Florida, a la espera de mas avances.
Eduer Agudelo

2023-Agosto-23 13:34:00
Fony Indica que hay problemas de energía todo se apago que iba a revisar porque no arrancaron las UPS
Kevin Sanchez

2023-Agosto-23 13:21:00
En Florida se encuentra caída la cabecera, no hay respuesta por ninguno de los 2 enlaces, ya se le informa a Fony , hora de caida 13:21:00

   