2019-06-01 22:45:00

Azteca comunica:
"Causa raíz de la falla: se pierde gestión y trafico del nodo agregador de Pasto y sus nodos dependientes, personal se desplaza hacia el nodo encontrando corto en el breaker del rectificador. Acciones para la solución: Personal de terreno realiza el cambio del breaker afectado normalizando el enlace desde las 22:45. Nombre de la persona que confirma servicio operativo: No se logra comunicación con el lciente final para confirmar el estado del enlace, se adjunta evidencia del servicio operativo. TICKET DE NODO: 234988"

2019-06-01 22:08:00

Se llamó a Azteca e informan que presentan problemas en la zona, generarón el caso 235005 el cual darán avances por correo

 falla en azteca  