2024-May-09 07:18:00
Reporte final MC, se procede con el cierre de caso.
"Corte ocasionado por paso de vehículo de gran tamaño, para la solución se recuperó reserva y se instalaron 2 cajas de empalme."

2024-May-09 06:00:00
Se evidencia operativo el Datacom desde las 22:00, se queda a la espera de cierre por parte de MC.
Diana Villada

2024-May-08 22:19:00
"Personal culmina labores y solicita confirmar operatividad."
Diana Villada

2024-May-08 21:40:00
MC informa
Por medio de la presente informamos recupero reserva y se va instalar dos caja de empalme.
Samuel Bonilla

2024-May-08 20:55:00
MC informa
Por medio de la presente informamos que personal encuentra red afectada por vehículo de gran tamaño  se esta evaluando la solución aplicar TM ya que hay redes eléctricas afectadas y se esta esperando a la electrificadora

Samuel Bonilla

2024-May-08 19:30:00
MC informa
Por medio de la presente informamos que el personal toma medidas y se evidencia apertura a 7 kilómetros, en desplazamiento.

Samuel Bonilla

2024-May-08 18:42:00
MC informa
Por medio de la presente informamos que el personal continúa en desplazamiento. 
Samuel Bonilla

2024-May-08 17:48:00
Se reciben medidas por parte de Antonio e indica que la afectación está cerca a Cartago, se envían las medidas a MC e indican que el personal ya se encuentra en desplazamiento.
Samuel Bonilla

2024-May-08 16:48:00
Se observa caída del Datacom de Armenia, no se tiene link desde el Datacom de Cartago se reporta caso a MediaCommerce y solicita que le compartamos medidas sobre ese enlace, ya se llamo Andrés e indico que ya nos colabora con eso, ya se dirige personal al Hub para tomar Lectura

Cabe resaltar que no hay afectación de servicio, ese enlace esta anillado y el trafico esta por lado A (Pereira Sur -Armenia)        