Jhon Edwin informa que el dia de ayer se realiza de nuevo el cambio a los sfp de 40GB,se dejo en monitoreo el dia dia de hoy donde no se observa ninguna afectacion trafico estable,se procede a  cerrar el caso.

2020-Dec-11 09:12:53
 Se establece comunicacion con MC los cuales generan el numero de caso 3183857 para la validacion de los sfp de 40GB,queda programada la revision del enlace en dia lunes 14/12/2020 a las 12am madrugada del martes para asi poder verificar los sfp y devolver el cambio a los sfp de 40GB quedamos pendientes de mayor informacion.

2020-Dec-10 21:05:35
 Se le recuerda al encargado de la zona, a la espera de mayor información.

2020-Dec-09 21:02:12
 Se le recuerda al encargado de la zona, a la espera de mayor información.

2020-Dec-09 07:30:45
 Jhon Edwin informa que el dia lunes no se pudo realizar la revision de los puertos,quedo pendiente para el dia jueves 10/12/2020 quedamos pendiente de mayor información.

2020-Dec-07 20:43:42
 Se le recuerda al encargado de la zona, a la espera de mayor información.

2020-Dec-07 08:57:14
 Jhon Edwin informa que el equipo se estara revisando el dia de hoy en horas de la noche.

2020-Dec-05 05:57:38
Informe MC
Nos permitimos informar que se presenta un evento eléctrico en uno de los dispositivos de autonomía en el DC de Media Commerce Pereira, por lo cual fue necesario ejecutar manualmente el paso de transferencia automática y reiniciar componentes de configuración de la UPS afectada para restaurar la continuidad del fluido eléctrico.
Se confirma el número de caso 49653.



2020-Dec-04 14:38:29
 Se configuran los puertos 45 y 46 y se colocan sfp de 10Gb cada uno,al conectar el enlace a estos puerto se observa que ya hay link de fibra y se recupera el trafico del servicio,en el momento el servicio se encuentra operativo y funcionando por los puertos 45 y 46 se dejara asi hasta la proxima semana para realizar una revision de los puertos Wan(49 y 50) en el momento el servicio se encuentra operativo.

2020-Dec-04 12:33:52
En el momento se pasan los mikrotiks de MS4,MS2,MS3,Risaralda,Frailes a depender del R3.  

2020-Dec-04 12:32:34
 se intenta establecer comunicacion con MC para solicitarle el caso pero no es posible a todos los numeros se cae la llamada se les envia correo solicitando numero de caso para la afectacion

Se evidencia caida de los puertos de 40 Gb en el sw hacia MC, los puertos no levantan
Se procede a llamar a MC para que nos brinden numero de caso e información al respecto           