 2024-Dic-16 06:53:00
MC envia cierre
se presento falla por caída de árbol para la solución se recupera reserva y se arma caja de empalme
Sophia Gonzalez
  
2024-Dic-16 06:15:00
Enlace Dosquebradas-Chinchina operativo desde las 23:00 a la espera de mayor información por parte de MC
Sophia Gonzalez

2024-Dic-15 21:13:00
MC informa:
"personal ha tomado medidas y se confirma que la afectación se encuentra ubicado a 14900 mt desde Chinchiná.  Validan el punto de falla y observan apertura de fibra causado por caída de árbol."
Diana Villada

2024-Dic-15 20:03:00
MC informa:
"Personal ha realizado recorrido por el tramo de fibra y se observa un evento sobre el lado B: Chinchiná. Por ende, no es necesario tomar medidas desde el punto A. En próximos avances estaremos informando la medida exacta de la falla."
Diana Villada

2024-Dic-15 18:31:00
MC informa:
"de acuerdo a lo dialogado con la ingeniera Diana, solicitamos amablemente tramitar permisos de ingreso para el lado A: Dosquebradas. Al momento de confirmar permisos, el personal se desplazará hacia el punto para tomar medidas. Se anexa listado."

Se confirma el permiso y se queda a la espera de mayor información.
Diana Villada

2024-Dic-15 18:23:00
Oswaldo indica que si no se pueden tomar las medidas desde Dosquebradas, se le informa a MC e indican que ya desplazan al personal a Dosquebradas, se queda a la espera.
Diana Villada

2024-Dic-15 18:05:00
MC genera caso #3900675 e informan:
"Se le notifica al jefe zonal el cual solicita tramitar permisos de ingreso del lado B: Chinchiná. Se anexa listado."
Se procede a informar a Oswaldo.
Diana Villada

2024-Dic-15 17:23:00
Se encuentra caído el enlace Dosquebradas - Chinchina, desde el Datacom se observan los puertos sin link. Se procede a reportar a Oswaldo y MC.  El tráfico igualmente se encuentra estable.
Hora caída  17:10        