2024-Jun-27 10:03:00

Se consulta con Fony el motivo de la falla e indica  que se presento Un corto en le red eléctrica nuestra, por posible robo de cableado, ya quedo solucionado desde el dia de ayer

Se procede a dar cierre del Caso
Jhony Murillo


2024-Jun-27 15:55:00

Se observa equipo ok, nuevamente, Ya estableció la sesión BGP y trafico ok , Se deja el caso en monitoreo hasta horas de la noche.

 
Jhonny Murillo

2024-Jun-27 14:50:00

El equipo subio, pero ha esta intermitente, aun no se tiene respuesta por parte de Fony.

 
Jhonny Murillo

 2024-Jun-27 12:55:00
Se consulta con Fony sobre el caso e indica que en una hora más o menos regresa la energía.
Sophia Gonzalez

2024-Jun-27 06:10:00
Se presenta nuevamente caida de equipos en colon, desde las 23:56 del 26/05/2024 hasta las 06:05 27/06/2024, los equipos se encuentran con Uptime reciente, que pendiente aun por subir  CDN-NETFLIX-CALI, SW ARISTA META CALI, UTM-CALI 
Thomas Gomez

2024-Jun-26 20:31:00
Se encuentra caído nuevamente el Sw Arista Meta en Cali, se le informa a Fony e indica que se descargaron los inversores. A la espera de mayor información.
Hora caída 20:22
Diana Villada

2024-Jun-26 16:20:00

La Cabecera de Colon aun esta por planta, se esta a la espera de que llegue la Energia publica.
Jhonny Murillo

2024-Jun-26 15:53:00

Ya se subiendo el trafico del CDN de Meta en Cali.


Jhonny Murillo

2024-Jun-26 15:34:00

Ya estableció la sesión BGP, el trafico aun esta muy bajo, se esta a la espera de que vaya subiendo.
Jhonny Murillo

2024-Jun-26 15:00:00

CDN Meta nuevamente operativo, aun no conmuta el trafico, Se observa que aun no establecen la sesiones BGP.

Jhonny Murillo

2024-Jun-26 10:49:00

Fony me indica que no han podido encender el equipo, que la planta que llevaron no sirvió, ya esta revisando. A la espera de mas informacion.
Jhonny Murillo

 2024-Jun-26 07:44:00
Fony informa,  se presentó un corto eléctrico en la caja de distribución de energía, al parecer se querían robar los cables, Los equipos están apagados por que los inversores se descargaron, Ya se esta  tratando de solucionar con una planta eléctrica
Sophia Gonzalez

2024-Jun-26 07:09:00
Se observa SW Arista META Cali caido, desde Router Borde Colon sin link, potencia -40, se reporta a fony par validar             