2023-05-08 14:40:00
ITX informa:Nos permitimos informar que la afectación del servicio se presentó debido a una falla en una de las unidades de aire acondicionado en el nodo de Popayán, esto generó altas temperaturas por lo que se bloqueó una tarjeta de nuestros equipos por donde hace transito el servicio.Para restablecer el servicio fue necesario desplazar personal para realizar las correcciones sobre el aire acondicionado y el reinicio fisico de la tarjeta.