 2023-Nov-12 16:40:00
Equipos operativos y servicio estables 
Thomas Gomez

2023-Nov-12 16:35:00  
Mc informa, el personal se encuentra corriendo reserva para posteriormente proceder con el armado de caja de empalme.
Thomas Gomez

2023-Nov-12 15:20:00
Se envia correo a MC informando que falta por subir el enlace de yumbo, MC informa, Por medio de la presente informamos que se encontró corte de fibra a 9.455 metros del nodo propio Cali Norte, ocasionado por vehículo de gran tamaño.

  
Thomas Gomez

2023-Nov-12 15:09:00 
MC informa, se presento corte de fibra por vandalismo, para la solución se realiza el tendido de 300 mts de fibra óptica para evadir riesgo eléctrico, y se fusionan los hilos.
Thomas Gomez

2023-Nov-12 09:41:00
Mediacommerce indica:que el personal llega al punto de falla, donde identifican corte de fibra por vandalismo, ya que cortan la fibra en busca de cobre, actualmente se aplica TM ya que hay riesgo eléctrico.
Kevin Sanchez
Kevin Sanchez

2023-Nov-12 08:44:00
Mediacommerce indica:Por medio de la presente informamos que el personal realiza medidas desde Santa Mónica con apertura a 5452 mts.

Kevin Sanchez

2023-Nov-12 07:10:00 
MC genera número de caso 726707 indican que proceden a validar
Kevin Sanchez

2023-Nov-12 06:36:00 
Se procede a reportar F.O a MC, los puntos son:
PUNTO A: COLÓN
PUNTO B: YUMBO

Kevin Sanchez

2023-Nov-12 06:30:00
Se encuentra caído las 2 ventanas de Yumbo, sin link desde el Sw Privada Colon , Hora de caída 06:30         