2024-Nov-28 06:23:00
Azteca indica causa y solución presentada: Se recupera BB primario Bogotá Â– Tunja, Bogotá Â– Bucaramanga BB Secundario Nemocón Tocancipá Tramo Nemocón Gachancipá, y gestión del nodo de Gachancipá después de que el personal de operaciones y mantenimiento realizara desplazamiento al Nodo de Tocancipá para realizar medidas y se evidenciara una afectación de fibra a 28.7 km, personal procede con el desplazamiento al área de afectación donde se evidencia un corte de fibra por corto circuito se corrió reserva y se implementó dos cajas de empalme para solventar la falla y darle continuidad al enlace
Sebastian Hernandez

2024-Nov-28 20:12:00
Azteca informa:
"Personal de operación y mantenimiento continúa en el nodo de Sesquile realizando pruebas con OTDR, se está a la espera del ingreso al nodo de Nemocón para realizar medidas. Les mantendremos informados."
Diana Villada

2024-Nov-28 18:04:00
Azteca informa:
"Personal de operación y mantenimiento se encuentra en el sitio de la afectación, a la espera de que Codensa venga a bajar la 1302, debido a que se quemaron 2 cables alta tensión. Les mantendremos informados."
Diana Villada

2024-Nov-28 11:15:00
Azteca informa: personal se encuentra en el sitio del evento, evidenciando trabajos por parte de la electrificadora. Debido al riesgo eléctrico en el sitio se debe esperar a que la electrificadora finalice labores para llevar a cabo la correspondiente gestión.
Sebastian Hernandez

2024-Nov-28 09:15:00
Sobre el caso de Gachancipá - Cundinamarca 
Azteca informa:
Se presenta Apertura BB primario Bogotá – Tunja, Bogotá – Bucaramanga BB Secundario Nemocón Tocancipá Tramo Nemocón Gachancipá, afectando los nodos de Gachancipá, Guatavita y Sesquilé. El personal realiza medidas desde Gachancipá hacia Nemocón evidenciando un evento a 6.700 M, personal ya se encuentra en desplazamiento al punto de falla.
Sebastian Hernandez

2024-Nov-28 06:42:00
Jessica confirma suspensión del servicio eléctrico para el sector de Pandi, se estableció comunicacion con Azteca e indicaron que para el sector de Gachancipá si se esta presentando una afectación e indican: Se pierde gestión y trafico del nodo de Gachancipá se presume corte de fibra se escala para su validación.
Numero de caso de azteca ( Gachancipá ): # 01413154.
Sebastian Hernandez

2024-Nov-28 06:12:00
Se encuentran caídos los equipos de Gachancipá y Pandi, ya se consulta con Jessica y se establece comunicacion con Azteca.      