2024-Abr-15 20:30:00

Se observa el servicio aun con normalidad se procede con el cierre del caso.
Daniel Saldarriaga

2024-Abr-15 19:00:00

En el momento se tiene habilitada la ventana 3 y se observa operativa y con normalidad potencia -16 desde yumbo y potencia -24 desde colon se deja el caso en monitoreo.
Daniel Saldarriaga


2024-Abr-15 17:38:00
Mc informa que  el personal corrige atenuación a los 14:858m, adicional están verificando conectores en la cede de legón.

2024-Abr-15 14:03:00

Avance MC:

informamos que el personal esta llegando a colon a tomar medidas.

 
Jhonny Murillo

2024-Abr-15 12:08:00


Avance MC:

Informamos que el Jr de la zona validó con Fony Vargas de legón e indico que presentan lentitud, es de resaltar que nuestro personal esta atendiendo una falla masiva y cuando se solvente, se procederá con las respectivas validaciones.
Jhonny Murillo

2024-Abr-15 10:47:00

MC otorga tk#3800047

Se le notifica al JR de la zona quien procede a revisar 

A la espera de mas informacion

Jhonny Murillo

2024-Abr-15 10:02:00 
Fony informa que ya hicieron limpieza en Colon, pero el puerto sigue sin link, se envía correo a MC para certificación de fibra.
Punto A:Colon 
Punto B:Yumbo
Thomas Gomez

2024-Abr-15 06:30:00
Se presenta caida de Ventana 3 de Yumbo, desde Colon se ve el puerto sin link y con potencia en -40, desde Yumbo se ve puerto con link y con potencia en -19, se le reporta a Fony para la validacion. Ventan 1 y 2 operativa con trafico estable.     