2025-Oct-17 13:41:00
Fony pide verificar potencias  las cuales evidencian una mejoria quedando en.
SFP1: -13.7 dB
SFP2: -13.5 dB
SFP3. -12.9  dB
SFP5: -13.1 dB
Fony indica que ya realizaron las correcciones pertinentes paa corregir las atenuaciones en la fibra. Se procede a cerrar caso.
Alex Bonilla
 
2025-Oct-20 09:48:00
Fony pide deshabilitar los puertos 
SFP1
SFP2
SFP3
SFP5
Desde el Sw de juanchito a la espera de mas informacion.


Jhon Alexander Bonilla

2025-Oct-20 07:48:00
Fony informa que la certificación se realizara hoy en horas de la mañana, a la espera de mas información.
Jennifer Loaiza

2025-Oct-18 13:07:00
Sobre la certificación del Enlace Juanchito - Colon Fony solícita nuevamente  las potencias, se evidencia de la siguiente manera:
SFP 1 -15.058 dBm
SFP 2 -18.356 dBm 
SFP 3 -19.430 dBm tiene errores 4
SFP 4 -11.573 dBm 
SFP 5 -20.969 dBm tiene errores 56174
Las validaciones que se realizaron son: Se corrigieron dos fusiones que estaban malas, falta corregir una tercera, pero está en un Domo de difícil acceso.
También indica que las validaciones se continuarán el día lunes, ya que se debe bajar un domo y se corre riesgo de que se dañe otras cosas. Se estaría a la espera de que continúe el día 20 de octubre.
Sara Calvo Pe�a

2025-Oct-18 12:05:00
Sobre la certificación del Enlace Juanchito - Colon, Fony solicita información de las potencias de todos los enlaces de Juanchito, se le envía, se estaría a la espera de mayor información por parte de Fony. 
Jaider Camilo Olaya Jordan

2025-Oct-18 07:18:00
Ya se hablo con Fony e indico que hoy en la mañana se estará revisando para la certificación
Felipe Casta�eda

2025-Oct-17 18:40:00
Fony informa que la certificación se realizara el día de mañana 17/10
Felipe Casta�eda

2025-Oct-17 07:52:00
Jhon solicitan certificación del enlace propio que va desde Juanchito a Colon, ya que se evidencia errores CRC en algunos puertos, Jhon informo que en el puerto SFP 3 y 4 tenía errores, pero los eliminos, hasta el momento los demás puertos no tiene más errores, el puerto SFP 5 es donde más se evidencia errores. Ya se le informó a Fony para su respectiva validación.
Estado actual: Puerto con errores CRC.
Jaider Camilo Olaya Jordan        