2024-07-19 06:00:00

Azteca informa:
"Causa: Saturación troncal. Acciones de solución: Se realizó validación de los servicios donde se evidenció que saturación troncal debido a la falla TK 2802169 Apertura de BB Secundario Bojacá - Bogotá, Bojacá - Alban y Bojacá – Anolaima, causando saturación en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Manizales, el personal de OyM se desplazó al nodo de Bojacá y evidencio equipos apagados por agotamiento de baterías, para dar solución el personal realizo instalación de planta eléctrica recuperando nodo de agregación de Bojacá y sus dependientes así normalizando el tráfico troncal y solventando la saturación presentada, se evidencia tráfico estable desde las 11 pm del día 18/07/2024. Se procede con el cierre del caso."
Se observa normalizado desde las 20:55, se procede con el cierre del caso.