2022-05-03 07:35:00
Informe Final Azteca
Se informa que se presenta caída del agregador de Tado afectando el departamento de Choco, personal llega a nodo encontrando falla por energía comercial, se instala planta eléctrica normalizando enlaces.

2022-May-03 06:36:16
informe Azteca
Se presenta caída de los nodos de Condoto, Rio Iro, Rio Quito, El Canton de San Pablo, Medio San Juan, Bagado, Novita, Atrato, Istmina, Medio Baudo, Quibdo, Lloro, El Carmen, Certegui y los agregadores de Tado, Quibdo y Unión Panamericana del departamento del Choco. Se presenta apertura BB secundario Tado - Quibdo debido a la caída del agregador de Tado, equipo muestra alarmas de ausencia fluido eléctrico y agotamiento de baterías. 

en el momento se evidencia cabecera de Istmina y Quibdó caída, ya se le informa a Cesar , de igual manera ya se esta llamando a azteca  