 Reporte caida de enlace Causa nodo apagado por constantes saltos del breaker, personal realiza desplazamiento hacia el nodo de Tadó al llegar se observa nodo si gestión por falta en el breaker , como Solucion personal realiza reinició de breaker, se observa nodo en gestión desde las 12:15 pm, se solicita confirmar servicios. 

2021-Apr-30 11:44:13
 Se pierde gestión y tráfico de la OLT de Quibdó y Istmina-Choco. Municipios afectados: Quibdó, Istmina. Causa de la falla: se presume ausencia de AC,Personal inicia desplazamiento hacia el nodo de Tadó, aproximadamente 1 hora y 30 min de desplazamiento.

2021-Apr-30 11:33:04
 Se llama azteca el cual indica que presentan una falla para Quibdo generan el numero de ticket 684110 en unos minutos nos estaran enviando el reporte de la falla

Se encuentra por fuera la cabecera de Quibdo se realizan descartes físicos y se observa todo OK se procede a llamar a Azteca.   