2022-02-18 09:02:00
Azteca llega al nodo de Apia donde realizan medidas reflectométrica donde no evidencias cortes de fibras, proceden a realizar revisiones y evidencian spo apagado, realizan valdicaciones en la caja de breaker principal donde observan una de las fases sueltas, al parecer por terceros que manipularon el tablero principal, lo que produjo un bloqueo del spo, se ajustan nuevamente las fases a los breaker, encendiendo nuevamente el spo, asi mismo subiendo los servicio afectados.

2022-Feb-18 06:34:02
Se hizo comunicacion con Azteca e informan que tienen una falla masiva, numero de caso 876314
En las validaciones que hizo Azteca, observan que se presenta perdida y gestión del nodo de Apia y sus dependientes, Santuario y Pueblo Rico, se presume ausencia de flujo eléctrico.

Se evidencia caída la Cabecera de Apia y Pueblo Rico (IP Access como Trelus), se le informa del caso a Cesar, se esta tratando de establecer comunicacion con Azteca.  