2020-sep-18 06:30:00
Azteca informa: "Falla reportada: Caída del enlace. Causa raíz: Ausencia de AC eléctrico comercial y agotamiento de baterías. Acción solución: Se pierde gestión y tráfico del nodo Ricaurte y sus dependientes, se informa que se presenta falla de energía comercial y posterior descarga de baterías, Nuestro nodo estuvo trabajando en baterías desde el día de ayer y en este momento se agotaron las baterías. Personal de OyM llega al nodo y evidencia que las baterías se agotaron totalmente, se procede a instalar planta eléctrica recuperando servicios desde las 09:27 17/09/2020."

2020-Sep-17 17:56:17
Se establece comunicación con azteca, contesta el agente Miguel Salamanca e indican que nos enviaran el correo de cierre apenas el personal considera que la falla constante de energía en el sector cese, mientras tanto se dejara por planta hasta que no se observa fluido eléctrico publico estable.

2020-Sep-17 08:16:36
 Personal de cabecera confirma que no hay problemas con los equipos, todo se encuentra operativo,se procede a llamar a Azteca.
Ticket 547829
Informan que se encuentra caído el nodo de ricaurte y sus dependientes, se presenta descarga de baterias.

Se informa a Daladier y el personal encargado, para descartes de primer nivel.   