 2024-Jul-10 07:24:00 
E recibe correo de legón confirmando operatividad del enlace y autorizando el cierre del caso. Afectación por hilo dañado en vano, para la solución se migró entre 2 cajas de empalme.
Thomas Gomez

2024-Jul-10 21:16:00
Se encuentra operativo nuevamente el Sw Datacom de Armenia, desde Cartago se observan los puertos nuevamente con link. A la espera de mayor información por parte de MC.
Diana Villada

2024-Jul-10 20:04:00
MC informa:
"personal se encuentra en el centro comercial Bolívar Legón a espera de los compañeros de Cartago para seguir instrucciones de ellos que están en terreno y por esos lados donde está la afectación es muy mala la comunicación en ese sitio."
Diana Villada

2024-Jul-10 16:54:00
MediaCommerce  indica  que el personal en Cartago toma también medidas desde nodo Legón y encuentran evento a 11253 metros, personal iniciará desplazamiento.
Kevin Sanchez

2024-Jul-10 15:56:00
MediaCommerce  informa que se toman medidas desde el centro comercial Bolívar Legón, medidas del hilo 69 y tiene dos perdidas una a los 22254 de 1.124 y la otra perdida es A los 46612 de 1.37
Kevin Sanchez

2024-Jul-10 14:50:00
MediaCommerce indica que inicia desplazamiento hacia Armenia
Kevin Sanchez

2024-Jul-10 10:53:00
Antonio toma medidas desde Armenia, hilo 69, atenuación a los 22km, 2,9 db y hilo 67, atenuación a los 18km, 3,4db, se anexa al caso con MediaCommerce Numero de Ticket 3836003
Kevin Sanchez

2024-Jul-10 09:50:00
Se encuentra caído el enlace Cartago-Armenia , desde Cartago no hay link , ya se reporta a MediaCommerce y se le informa a Andrés, trafico conmuto por Pereira Sur , Hora de caída 09:50:00        