2024-Sep-20 12:19:00
Reporte final azteca:
"Falla reportada: Caída del servicio. Causa raíz de la falla: Equipos apagados por agotamiento de baterías. Acciones de solución: se recupera gestión y tráfico del nodo de Macheta junto a sus dependientes Manta, Gama, Gacheta, Ubala, Junin y Gachala. Para dar solución, el personal realiza tanqueo de planta eléctrica de Macheta para su encendido. Se restableció nodo a las 11:45 20/09/2024."

2024-Sep-20 12:09:00
Nuevamente operativas las cabeceras y tráfico normalizando, se queda a la espera de información por parte de azteca.

2024-Sep-20 10:10:00
Azteca genera caso #01381625  e informan:
"Se pierde gestión y trafico del nodo de Macheta junto a sus dependientes Manta, Gama, Gacheta, Ubala, Junin y Gachala debido a falla eléctrica, se escala para su validación Entendemos que esto ha podido causar inconvenientes significativos y queremos asegurarle que nuestro equipo técnico ha trabajado incansablemente para resolver el problema. Afortunadamente, estamos en el proceso de normalización completa de nuestras operaciones."
Diana Villada

2024-Sep-20 09:25:00
Se encuentra caída la cabecera de Manta y Gacheta desde las 09:18, se procede a reportar a Azteca y Jessica.  