2020-Mar-12 16:10:00
Luis Sanchez informa que empresa eléctrica termina trabajos con la acometida, reemplazando la tuberia anterior que estaba dañada por una nueva,en el momento la cabecera se encuentra operativa.

2020-Mar-11 17:45:44
 Luis Sanchez informa que el problema se debe a daño de tuberia por el cual van los cables de el domicilio, se hizo una conexión provisional y ya esta con energía pero mañana van a cambiar la acometida instalar un tubo nuevo para meter los cables un tubo de 1,5 pulgadas porque además de los de la cabecera por ahí pasan los otro apartamento.


2020-Mar-11 10:23:22
 Cabecera de nuevo operativa, Oswaldo informa que se presenta un problema electrico en la cabecera ya que al contador no le esta llegando energia de la empresa electrica por lo cual se llamo a dar reporte de la falla a esta misma, la Cabecera se encontraba por UPS hasta hace un momento cuando se descargaron, en el momento se encuentra por planta electrica.

Se informa a Oswaldo sobre el caso para descartes de primer nivel.   