2025-Jun-02 14:29:00
Reporte final azteca:
"Falla Reportada: Caída de servicio. Causa de la Falla: Equipos apagados por agotamiento de baterías. Solución de la Falla: Se presenta caída del nodo de Gacheta y sus dependientes Gama, Ubala, Junin y Gachala del departamento de Cundinamarca debido a ausencia de energía y posterior descarga de baterías. Se observan servicios y equipos operativos sobre las 02/06/2025 01:06 PM luego que energía comercial retornara sin intervención de ACC"
Se procede con el cierre de caso.

2025-Jun-02 13:07:00
Se observa de nuevo operativa la cabecera de Gacheta desde las 13:05; a la espera de cierre por parte de azteca.
Diana Villada

2025-Jun-02 12:40:00
Azteca informa:
"Personal técnico informa que en comunicación con el Subintendente Garcia en la estación de policía de Gacheta, informa que el fluido eléctrico se encuentra intermitente por fuertes lluvias en la zona. Estaremos informando cualquier novedad."
Diana Villada

2025-Jun-02 11:53:00
Azteca informa:
"Servicio afectado debido a falla masiva. TK-2830363. Se pierde gestión y trafico del nodo Gacheta CU y sus dependientes Gama, Ubala, Junin y Gachala.Se realiza reporte a nuestra área de O&M, quienes se encuentran en la logistica del agendamiento y desplazamiento del personal técnico. Seguiremos informando."
Diana Villada

2025-Jun-02 11:12:00
Azteca genera caso #01493975 e informan:
"Su ticket está en diagnóstico: Se pierde gestión y trafico del nodo Gacheta Cundinamarca y sus dependientes Gama, Ubalá, Junín y Gachalá. Se evidencia caída por corte ya que no se evidenció el nodo en descarga y las potencias en Macheta están por fuera del rango."
Diana Villada

2025-Jun-02 11:03:00
Se encuentra caída la cabecera de Gacheta desde las 10:50. Se procede a reportar a Jessica y a azteca.     