2023-Nov-03 12:17:00
Reporte final Azteca:
"Falla Reportada: Caída del enlace. Causa raíz de la falla: Ausencia de fluido eléctrico. Acciones de solución: Se presentó apertura de Backbone Secundario Villapinzon - Tunja, y el nodo de Villapinzon y sus dependientes por ausencia de AC y posterior agotamiento de baterías. Se realizó escalamiento a nuestro personal de operación y mantenimiento, quienes se desplazaron al nodo y encuentra sobre carga de breaker por trabajo de la electrificadora, normalizan y se sube breaker, recuperando gestión y tráfico del nodo desde las 10:57 AM del 03-11-2023."

2023-Nov-03 11:00:00
Se evidencian nuevamente operativas las cabeceras, a la espera de cierre por parte de Azteca.
Diana Villada

2023-Nov-03 10:11:00
Azteca informa:
"Personal técnico en desplazamiento hacia el nodo de Villapinzon, tiempo aproximado de llegada 1 hrs."
Diana Villada

2023-Nov-03 08:39:00
Azteca informa:
"Su servicio está siendo afectado por una incidencia masiva por apertura el BB Secundario Villapinzon - Cundinamarca, por caída del nodo de Villapinzon y sus dependientes, se evidencia falla eléctrica nodo en descarga."
Diana Villada

2023-Nov-03 08:30:00
Azteca genera número de casos por zonas e indican que escalan los casos con nivel 2. A la espera de mayor información.
Lenguazaque caso #01257841 
Villapinzon caso #01257846 
Guacheta caso #01257848 
Diana Villada

2023-Nov-03 08:12:00
Se evidencian caídas las cabeceras de Villapinzon, Lenguazaque y Guacheta. Se procede a reportar a Jessica y a establecer comunicación con Azteca.
hora caída 08:08     