Se deja en monitoreo el servicio y no se presenta afectacion,se procede con el cierre del caso. 

2021-Mar-08 16:20:14
 Falla reportada: Caída del enlace. Causa raíz: Ausencia de AC eléctrico comercial y agotamiento de baterías. Acción solución: Se informa que se presenta Caída del nodo de San José generando Apertura Backbone Secundario San José-Manizales, San José-Virginia, San José-Risaralda, se valida y se observa el enlace arriba desde las 07:30 08/03/2021, se observa reinicio del equipo después de instalar planta eléctrica por parte de OyM por lo que se procede a dejar en monitoreo ya que se encontraba en baterías.

2021-Mar-08 10:28:16
 Avance Azteca
CIERRE TK 2699137 Apertura Backbone Secundario San Jose - Manizales, San Jose -Virginia, San Jose - Risaralda. Tramo: Caída del nodo San Jose-CL.Se observa restablecimiento Backbone Secundario San Jose - Manizales, San Jose -Virginia, San Jose Risaralda y los nodos Viterbo, Belalcazar, Balboa, Celia, Api, Santuario, Pueblo Rico. Causa: Ausencia de fluido eléctrico. Solución: Se instala PE eléctrica. Grupo Resolutor:OYMFecha y Hora de inicio: 0803 6:30Fecha y Hora de solución: 0803 8:23Tiempo total de falla: 0d 1:53Tiempo de desplazamiento: 3:00

2021-Mar-08 07:50:26
 Numero de caso Azteca 650012

Se informa a Oswaldo del caso para descartes de primer nivel.    