2024-Jun-14 20:06:00
Se valida y se presentaron varias caídas a lo largo del dia.

Se reporta a Azteca y genera tickets para cada municipio

CARMEN DE CARUPA #01338913
SUESCA	#01338915
GACHANCIPA #01338916
SIMIJACA #01338917

Azteca informa:
Equipos apagados por agotamiento de baterías. Acciones de solución: Se realiza revisión del servicio observando que el nodo agregador Nemocón de donde depende el servicio reportado presento caída durante la franja horaria reportada. En validaciones con nuestra área de monitoreo de red NOC la causa de caída se presentó debido a que el nodo se encontraba funcionando en baterías, y al momento de retornar energía AC al hacer transferencia de fase se presentó bloqueo de planta eléctrica, normalizado sin intervención del personal técnico. Se observa nodo operativo y estable
Se procede a dar cierre del caso.

2024-Jun-14 18:30:00
Se encuentran por fuera Cabeceras de Carmen de Carupa, Suesca, Simijaca, Gachancipá