 2024-Ago-31 22:46:00

Se observa operativo Quibdo desde las 18:15, Azteca informa:
"Personal se desplaza a nodo de Tadó encontrando equipos apagados, en validaciones, se presento falla eléctrica causando avería en aires y posterior apagado de equipos por alta temperatura. Para dar solución, personal reinicia aires y normaliza breakers."
Se procede con el cierre del caso.
Jorge Madiel L�pez
Jorge Madiel L�pez

2024-Ago-31 17:00:00
Azteca genera un nuevo caso #01368766 e informa:Se presenta caída del agregador Tadó, afectando los municipios de Unión Panamericana y Quibdó; Afectando sus nodos de pendientes, por alta temperatura. 
Michel Julieth Velez

2024-Ago-31 16:42:00
Se encuentra caida nuevamente la cabecera de Quibdó, se procede a llamar a Azteca.
Michel Julieth Velez

2024-Ago-31 16:00:00
Cabecera nuevamente operativa desde las 16:46:00.
Michel Julieth Velez

2024-Ago-31 12:55:00
Azteca informa:Se recupera trafico del Tadó Quibdó y gestión del equipo de Quibdó Causa: Alta Temperatura en el nodo de Tado Solución: Personal abre puertas y realiza revisión del sistema de ventilación.
Michel Julieth Velez

2024-Ago-31 12:55:00
Azteca genera caso #01368670 e informa: Le informamos que su servicio fue afectado por una incidencia masiva.
Michel Julieth Velez

2024-Ago-31 12:36:11
Se observa el mktik Quibdo caido se procede a informar al encargado y reportar a Azteca.
Hora de caida:12:36        