2024-Oct-11 14:41:00
Se evidencia nuevamente operativo enlace  F.O, INTV indica sobre la solución del enlace
se encontró daño a 9.172m de nodo de corinto, se encontró nido de hormigas causando daño en la fibra para la solución  se procedió a cortar y empalmar todo de nuevo.

2024-Oct-11 13:54:00
INTV indica que Están realizando trabajos en la vía, el daño se encuentra justo en el medio de los trabajos.
En el momento se encuentran trabajando en la falla.
Sebastian Hernandez

2024-Oct-11 11:12:00
INTV indica que se evidencia evento a 9.173mt del Nodo corinto a Miranda, inician desplazamiento a revisar que paso, ya que a esa esa distancia se evidencio una empresa ahí trabajando.

2024-Oct-11 10:16:00
Se reporta con los señores de INTV el tramo de F.O, indican que ya proceden a verificar

Punto A Miranda 
Punto B Puerto Tejad

Sebastian Hernandez

2024-Oct-11 09:00:00
se encuentra caído un puerto del enlace Miranda-Puerto tejada (INTV), sin link desde miranda , se procede a reporta a INTV   