 13-Dic-2025 14:33:00
Azteca informa: Causa raíz de la falla: Equipos apagados por agotamiento de baterías Acciones de solución: Se presenta caída del nodo agregador de Tadó del departamento de Choco debido a ausencia de energía y posterior descarga de baterías. Se observan servicios y equipos operativos. se procede al cierre del caso 