 2026-Feb-10 18:48:00
Sobre el enlace Chinchiná - Dosquebradas Pereira sur - Marsella MC envia cierre de caso e informa: Red afectada por vehículo de gran tamaño, para la solución se recuperó reserva y se instaló caja de empalme.
Se procede al cierre del caso interno.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Feb-10 18:41:00
Se observa nuevamente operativos los enlace Pereira sur - Marsella,  y el enlace Chinchiná - Dosquebradas, a la espera de mas  información por  MC.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Feb-10 18:30:00
Se observa nuevamente operativo el enlace Pereira sur - Marsella, aun por fuera en el enlace Chinchiná - Dosquebradas, a la espera de mas  información por  MC.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Feb-10 18:01:00
Sobre el enlace Chinchiná - Dosquebradas Pereira sur - Marsella
MC informa: el jefe zonal informa que el personal se encuentra recuperando reserva para instalar una caja de empalme.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Feb-10 17:08:00
Sobre el enlace Chinchiná - Dosquebradas Pereira sur - Marsella
MC informa: Se toma medida desde Pereira y se evidencia evento 25 kilómetros
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Feb-10 16:25:00
Sobre el enlace Chinchiná - Dosquebradas Pereira sur - Marsella Santiago solicita generar caso con MC:
Punto A Dosquebradas
Punto B Chinchiná
 
Punto A: Cll 33 # 10-62
Punto B: Marsella
Se genera numero de ticket   4116560 y se reporta al jefe zonal Gabriel Marin quien procede a validar.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Feb-10 16:01:00
Se encuentra caído el enlace del Datacom Chinchiná - Dosquebradas y el Enlace Pereira Sur - Marsella se verifico desde el datacom de Dosquebradas y se observan puertos sin link, y desde el Sw MKT de Pereira Sur y esta sin link marsella, ya se paso el reporte con Oswaldo para validaciones.
Jaider Camilo Olaya Jordan       