 Azteca informa, caída del enlace Causa raíz de la falla: Ausencia de Fluido eléctrico y posterior agotamiento de baterias Acciones de solución: se pierde gestión y tráfico del nodo de Ricaurte y sus nodos dependientes de donde depende el servicio, por ausencia de fluido eléctrico y agotamiento de baterias cuadrilla en el nodo realiza las validaciones y encuentra falla al parecer en una de las fases de la red comercial, personal desplaza generador eléctrico para respaldar el nodo se encuentra estable desde las 16:28 del dia 16-09-2020 se procede a dejar enlace en monitoreo.