 2026-Ene-10 10:39:00
Se observa nuevamente operativo el Hub de Presidente, Jhon Santa informa: se realizó cambio de fase  en la acometida eléctrica que alimenta los equipos en presidente, también se realiza cambio de baterías al soporte eléctrico, ya que estaban malas por esta razón no funciono.
Se procede al cierre del caso interno.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Ene-10 09:24:00
Se observa nuevamente operativo la OLT de Presidente, la alarma de energía se encuentra por fuera, Jhon Santa informa: falla eléctrica, se conectaron los equipos de forma provisional, todavía se esta trabajando.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Ene-09 19:33:00
Jhonatan informa que no hay servicio de electricidad en la zona. Pendiente mas información.
Yuly Rendon

2026-Ene-09 18:00:00
se evidencia caído el Olt Presidente (172.21.41.6) se valida desde el Sw Santos, se observa puerto sin link, ya se informo a Andrés para validaciones.
Yuly Rendon    