2023-Feb-18 11:20:00
Luis informa que ya realizaron la instalación de la acometida y ya se encuentran los equipos por energía pública, todo continúa operativo, se procede a cerrar el caso.

2023-Feb-18 10:15:00
Luis técnico de la zona informa que se robaron los cables de la acometida hacia la cabecera, ya un eléctrico hizo las validaciones y está comprando el cable para realizar la instalación de la acometida, se adjunta evidencia fotográfica.
Jose Restrepo

2023-Feb-18 07:24:00
Cesar nos informa que la caída de los equipos es por energía, que ya van a encender la planta,  los equipos en el momento están operativos por medio de la planta 
Angela Velasco

2023-Feb-18 06:25:00
ROUTER_BORDE_ARAUCA y los equipos que dependen de el  caido. Hora 06:25 el multicas también cayo ya se procede a informar Cesar para descartes de energía, el cual indico que ya iba a revisar
Angela Velasco   