2023-Jun-25 11:38:00
Falla Reportada: Intermitencias del servicio. Causa de la Falla: Alta temperatura en gabinete. Solución de la Falla: Se presentan errores CRC en puerto troncal de Santander de Quilichao, personal se desplaza a nodo y evidencia alta temperatura en gabinete, se realiza ventilación de nodo, sé re acomoda cableado y se observa normalización en errores logrando estabilidad desde las 24/06/2023 08:49 PM