 2025-Abr-20 20:24:00
Se estableció comunicacion con azteca para solicitar caso de cierre, e indican solución efectuada: De acuerdo a mediciones se identifica distancia del corte sobre tramo Tadó - Guarato - Santa Cecilia, personal técnico corre reserva de fibra óptica, se implementa dos cajas de empalme y se realiza fusión de hilos se procede a dar cierre al caso interno.
Sebastian Hernandez

2025-Abr-20 17:43:00
Se evidencia Mk de Istmina y Quibdó nuevamente operativos, desde los diferentes Mk se observa trafico reestableciéndose y cuentas logueando nuevamente, se queda a la espera de informacion o caso de cierre por parte de Azteca.
Sebastian Hernandez

2025-Abr-20 17:19:00
Azteca indica: Personal técnico se encuentra finalizando primer empalme y se encuentran iniciando labores de empalmeria 2 empalme.
Sebastian Hernandez

2025-Abr-20 16:09:00
El Personal técnico de Azteca se encuentra en desplazamiento para segundo empalme y continuar con labores de fusión de hilos, estamos a la espera de mas informacion por parte de ellos.
Sebastian Hernandez

2025-Abr-20 14:36:00
Azteca informa: El personal se encuentra en desplazamiento y observa corte de fibra por trabajos de terceros, la empresa electrificadora CHEC corto la fibra,  para dar solución personal está recuperando reserva para generar empalme y fusionar hilos.
Sebastian Hernandez

2025-Abr-20 11:12:00
Personal de operación y mantenimiento continúa en desplazamiento hacia el lugar de la falla.
Jorge Madiel L�pez

2025-Abr-20 09:45:00
Azteca informa:
"Personal llega a Tado y recolecta suministros necesarios para la reparación de la falla, se continua en desplazamiento al punto de la falla"
Jorge Madiel L�pez

2025-Abr-20 06:24:00
Azteca informa:
"Personal en desplazamiento a iniciar labores de búsqueda de la falla."
Jorge Madiel L�pez

2025-Abr-19  19:00:00
Azteca ha dado cierre al caso TK 01470105 y ha generado un nuevo caso, TK 01470635, el cual incluye las cabeceras de Quibdó e Istmina. Esto debido a que aún se presenta una falla masiva, originada por la apertura del BB Secundario Tadó, que afecta los siguientes tramos: Tadó – Unión Panamericana, Tadó – Quibdó, Tadó – San José Como consecuencia, se pierde la gestión del nodo Tadó CH, afectando sus nodos dependientes en: Quibdó, Unión Panamericana, El Carmen de Atrato, Lloró, Cértegui, Medio San Juan, Istmina, Medio Baudó, Condoto, Río Iró, Nóvita, El Cantón de San Pablo y Río Quito

Santiago Mosquera

2025-Abr-19 16:40:00
Se logra establecer comunicación con Azteca e indican que se sigue presentando la falla masiva que aun no se solventa y solicitan un poco de paciencia,  se sigue manejando con el mismo TK 01470105, ya se esta tratando de escalar el caso pero no ha sido posible no contestan llamadas ni WhatsApp se sigue insistiendo 
 
Santiago Mosquera

2025-Abr-19 15:05:00
Se encuentran por fuera las cabeceras de Quibdó (Quibdó MINTIC operativo, se pasa el trafico de Quibdó por MINTIC) e Istmina, ya se reporto con Oscar y se procede a reportar con Azteca
Hora caída 15:00           