2017-06-09 10:20:00

Oswaldo informa qué se reemplaza el máster debido a qué este también presentaba problemas, se supera el inconveniente. Nodo Operativo.

2017/06/09 08:00:00

Se espera que el personal de la CHEC llege al sitio a revisar los niveles de voltaje. 

2017/06/08 11:40:00

Oswaldo informa qué la acometida eléctrica del cuál se alimenta el máster esta entregando un voltaje de 180 por ende el equipo aún no puede ser encendido debido a qué se quemaría nuevamente la fuente de poder, Se realizo el comunicado a la empresa de energía (CHEC) e informan que el personal técnico revisara esa anomalía.

2017-06-08 08:00:00

Se le Recuerda a Oswaldo del caso. 

2017/06/07 16:55:00

Oswaldo informa:
"Daño general un sobre voltaje y al parecer se quemo la fuente del máster y se presentan fuertes lluvia sen la zona"

2017/06/07 16:20:00

Oswaldo informa qué enviara personal técnico a verificar el caso.

En el momento tenemos el Máster Cra9 CLl7 por fuera, Se le reporto a Oswaldo.       