2022-05-10 10:01:00

Cabecera operativa, se presento apertura de fibra, se soluciona la falla instalando varias cajas de empalme, se procede a cerrar el caso.

2022-May-10 08:19:43
Azteca informa que personal técnico va a realizar cambio en tramo de fibra de tramo de 150m.

2022-May-10 06:47:06
Azteca Informa que el personal se encuentra en desplazamiento al punto de afectación para continuar labores. 

2022-May-09 18:57:25
Azteca Informa:
Personal de operación y mantenimiento suspende labores por lluvias presentadas en la zona, se genera Parada de reloj, Evento de fuerza mayor por temas de orden publico en la zona desde las 06:00 pm del 09-05-2022 hasta las 06:00 am del 10-05-2022

2022-May-09 17:28:37
Azteca informa
 Personal continua en campo, realizando validaciones de falla ya que se toman medidas reflectometricas evidenciando afectación del enlace a 8km.

2022-May-09 13:51:08
azteca informa que el personal realizo acciones correctivas sobre la fibra pero el enlace aun no sube, se desplaza el personal para el nodo de miranda a realizar validaciones.

2022-May-09 12:03:33
azteca informa que el personal esta realizando las validaciones de la falla en terreno, ya que las medidas les muestra un estres de fibra pero no ha sido posible encontrarlo.

 2022-May-09 11:10:00

En el momento Ya se encuentra La Multiplexación de Yumbo Operativa , Ya se observa Con link los Dos puertos del LACP Desde el Sw-Publcas-Colon y el trafico Normalizándose, Se procede a dar Cierre del Caso.

2022-May-09 08:58:20
Personal en campo indica que la falla se encuentra a 500m mas adelante del lugar donde se encuentran, Personal se encuentra realizando adecuaciones para salir a sitio.

2022-May-09 07:59:50
Azteca informa:
Se realiza medidas reflecto métricas, y se evidencia atenuación de fibra, personal procede a desplazarse al lugar del evento para dar solución pronta a la falla.

2022-May-09 06:58:28
Azteca informa:
"se pierde gestión y tráfico del nodo florida valle del cauca por posible corte de fibra en nodo miranda. Personal ya se encuentra en desplazamiento al lugar de actividades se estima estén en miranda sobre las 7;00hrs para tomar medidas reflectométricas y brindar diagnóstico de falla."

Se observa caído el enlace de miranda con Azteca, se envía correo a azteca con las evidencia y dan numero de caso 935352.             