2022-08-30 18:02:00
Causa raíz de la falla: Falla de Breaker. Acciones de solución: Personal llega al nodo de San José encontrando breaker disparado, procede a normalizar con lo cual se recupera gestión y tráfico de San José, Pueblo Rico, Balboa, La Celia, Santuario, Apia, Viterbo, Belalcázar al igual que se restablece el BackBone Secundario Risaralda-San José, San José - Manizales desde las 18:02.

2022-Aug-30 16:09:35
Azteca brinda numero de Ticket 1016283

Cabecera Viterbo caída, ya se le informo a Oswaldo, se cayo primero la alarma y luego se cayeron los equipos 
Hora Caída 03:50  