2025-Dic-20 16:50:00
Personal de operación y mantenimiento realizó medidas reflecto métricas desde San Luis de Palenque, evidenciando evento a 52852 m, se desplazaron hasta la zona de la falla, observando afectación de fibra por podas.  Corrieron reservas e instalaron una caja de empalme, con lo cual se recuperó gestión y tráfico de Orocue, se procede con cierre de caso.

2025-Dic-20 14:00:00
Sobre la cabecera de Orocue Azteca informa: Móvil la cual indican que encontraron afectación por quema en una reserva y se procede a correr reserva e implementar una caja de empalme.
Cabe recalcar que la cabecera se observa operativa desde las 12:09:00.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2025-Dic-20 12:11:00
Nuevamente operativo Orocue desde las 12:09, a la espera de más información por parte de Azteca.
Jorge Madiel L�pez

2025-Dic-20 11:22:00
Se consulta avances con Azteca, informan: "Personal esta en sitio ya realizando labores en la afectacion de la falla."
Jorge Madiel L�pez

2025-Dic-20 08:54:00
Azteca informa: Móvil llega al nodo de San Luis de Palenque y lanza medidas evidenciando afectación a una distancia de 52.852 metros desde ese nodo móvil procede con el desplazamiento hacia el punto de la falla
Jaider Camilo Olaya Jordan

2025-Dic-20 06:55:00
Sobre Orocue, Azteca informa: "móvil continua con el desplazamiento hacia el nodo de Orocue"
Jorge Madiel L�pez

2025-Dic-19 21:05:00
Se contacta a Azteca  y brinda la siguiente informacion:Estimado usuario, se le informa que el último avance del caso es: Fecha de la acción 19/12/2025 07:55 PM Observación Se solicita EFM TK 19 diciembre 2025, 05:37 p. m. . hasta el FF: 20 Diciembre 06:00 A,M ya que la afectación se presenta en zona con antecedentes de orden publico y a la hora no es viable realizar desplazamiento ,Personal movil se desplazara a sitio a validar causa de la afectación, se ejecutara plan de accion para dar pronta solución y restablecer servicios.
Yuly Rendon

2025-Dic-19 17:46:00
Desde Azteca informan lo siguiente: Se pierde gestión y trafico del nodo Orocue CA. Se evidencia caída por falla eléctrica. Se realiza escalamiento a nuestro personal de operación y mantenimiento. Pendiente mas información. 
Yuly Rendon

2025-Dic-19 17:20:00
Se observa caído el MKTIK OROCUE Jessica informa que hay energia con normalidad, ya se reporta con Azteca.
Yuly Rendon        