2020-Feb-12 21:40:00
Cabecera no vuelve a presentar caídas, se procede  a cerrar nuestro caso, azteca aun mantiene en monitoreo el enlace.

2020-Feb-12 18:27:32
Azteca informa: 
Personal de operaciones y mantenimiento nos informaron que la nueva caída se presento a que el inversor de la planta eléctrica de respaldo estaba generando el corto circuito. En el momento el personal retiro el equipo y se normaliza el enlace desde las 17:30 horas del día 12-02-2020. Se mantiene el enlace en monitoreo

2020-Feb-12 17:06:56
Azteca informa:
Se mantiene el enlace en monitoreo el cual se observa que vuelve a presentarse afectación del enlace. En el momento se esta validando con el personal técnico si la falla del corto aun persiste.

2020-Feb-12 16:32:00
Azteca Informa:
Personal de terreno informa que se llega al nodo de Tablón de Gomez y se evidencia que no se tiene ausencia de fluido sin embargo los equipos estaban apagados por un corto circuito a casado por uno de los equipos. Se corrige las conexiones y se estabiliza servicios desde las 15:15Hrs del día 12-02-2020. Solicitamos de su amable colaboración realizar validaciones del enlace y confirmarnos el cierre del caso generado.

2020-Feb-12 14:54:42
AZTECA informa
 
"Personal de operaciones y mantenimiento nos informa que al validar el nodo no se observan fallas en la baterías pero el nodo no esta realizando transferencia, se instalan planta eléctrica portátil la cual se apaga debido a un posible corte interno en el nodo. En el momento el personal técnico esta validando las conexiones eléctricas y el table de distribución"

Se informa del caso al personal correspondiente, se establece comunicación con azteca informan que presentan falla masiva, generan el ticket #419987 para el caso.    