 2023-May-30 07:50:00
Falla reportada: Caída del servicio. Causa raíz de la falla: Ausencia de fluido eléctrico. Acciones de solución: Se reporta caída del servicio, personal de operación y mantenimiento, evidencio, vandalismo en el nodo, se llevaron parte de cometida eléctrica y tableros de distribución, procedieron a realizar conexión directa hacia el nodo, con lo cual se recupera gestión y tráfico de Carmen de Carupa Cundinamarca y sus dependientes, Fúquene y Cucunuba desde las 00:07 de 30-05-2023 al restablecerse el fluido eléctrico comercial
Angela Velasco

2023-May-29 23:31:00
Azteca informa: personal de operación y mantenimiento evidencia, que el sistema eléctrico fue desmontado, proceden a efectuar validaciones para normalizar energía en el nodo
Angela Velasco

2023-May-29 20:27:00
Azteca Brinda Numero de Ticket 01172876, Indican que presentan una falla masiva, que el personal técnico ya esta en desplazamiento hacia el nodo de Carupa tiempo estimado de llega es  de 1 Hora y 45 Minutos ,  se presume falla de energía
Angela Velasco

2023-May-29 18:38:00
En red Hogar  se encuentra caído el Mikrotik de Carmen de Carupa , ya se le informo a Yesica y Juan David para descartes de primer nivel 18:35:00    