2023-Nov-01 16:30:00

Oswaldo informa que los materiales fueron instalados y ya estan en funcionamiento se procede con el cierre del caso.

2023-Oct-25 14:10:00

Oswaldo informa los materiales ya se instalaron, pero no estan en funcionamiento por que necesitamos realizar las conexiones en el contador y tiene una llave que no se ha conseguido, se esta a la espera de mayor información.
Daniel Saldarriaga

2023-Oct-04 09:30:00
Gildardo informa, En trabajo realizado en la cabecera de frailes en la noche de 3 octubre 2023 y madrugada 4 octubre 2023, se realizó la modificación en la alimentación de voltaje de los rack que depende la la ups de 5600 kW con una carga de 26 Amp total, cada fase tiene una carga de 14 Amp,12 Amp, quedando con sus polaridades correspondientes, se separaron algunos rack de la alimentación de voltaje(Tomas), estableciendo la carga nominal por toma.
Quedando pendiente separar un Rack que tiene una carga algo elevada, para esta labor se necesitan cable Encauchetado 3 x 12 AWG = 20 mts y tacos de 20 Amp=2
Con respecto a la carga total del local tenemos 92 Amp donde una de las fases está con  52 Amp muy alto para el tipo de cable, lo cual necesitamos cambiar ( a pesar que se hicieron cambios de rack a otros circuito fue muy poco lo que bajo el Amp) 16 Mts de cable 2x6+6 AWG (con capacidad de 75 Amp por fase)= 16 Mts, tubos 2" = 3, curvas 2" = 1, terminal 2" = 2, unión 2" = 6, capacete 2" = 1
Quedo atento para su montaje. 

Se esta a la espera de que llegue los materiales que faltan para culminar las labores.    
Thomas Gomez

2023-Oct-03 10:30:00

Oswaldo informa que para la noche de hoy y la madrugada de mañana se tiene previsto realizar dos labores eléctricas en la cabecera de TV:

1.Es realizar el mantenimiento a la UPS DE 10KVA la cual presentó inconvenientes en dias pasados, esta se hara con el apagado de los equipos por el lapso de 90 minutos aproximadamente; esta labor estará a cargo del personal de la Casa de la UPS
2.Se debe realizar el balanceo de las fases de la energía de la cabecera de TV, una de las fases se está calentando más de lo debido, para esto se deberá pasar uno o dos rack de una UPS a otra UPS; de esta labor estar encargado Gildardo Ramirez.

La persona que va de la Casa de la UPS es Jose Manuel Diaz Cel: 3245648258.
Daniel Saldarriaga

2023-Sep-25 11:00:00

Se le informa a Oswaldo sobre el mantenimiento de la UPS el cual indica que aun no se a programado a la espera de fecha y hora del mantenimiento.
Daniel Saldarriaga

2023-Sep-20 11:29:00 
Aun no se pueden pasar equipos a la otra UPs ya que la capacidad que tiene esta muy limitada, se va a solititar mantenimeinto a la casa de la UPs para revision, se esta  a la espera de que se pueda revisar.
Thomas Gomez

2023-Sep-18 12:05:00

Se realizara mantenimiento de la CabTV en Dosquebradas, se van a pasar los equipos del Rack 7 a otra UPS, para revisar la que se apago el día Jueves, el tiempo de afectación es de aproximadamente de 30 minutos a 1 Hora.

Nota: Se afectan los canales nacionales, canales de adultos y todo el servicio de Legon+.      