 2025-Dic-10 19:40:00
Ufinet envia cierre de caso informan personal de red externa finaliza labores de tendido e implementación de caja de empalme
CAUSA: Avería en FO // Inclemencias Climáticas / Fuerza Mayor Vendaval SOLUCIÓN: Tendido de 200 metros de fibra instalacion de 1 caja existe y una nueva Se comparte registro fotografico:
 
Se procede con el cierre del caso 
Diego Santiago Giraldo Serna

2025-Dic-10 18:46:00
De nuevo operativo Pandi desde las 18:42, a la espera de mas información por parte de Ufinet
Diego Santiago Giraldo Serna

2025-Dic-10 18:29:00
Ufinet informa: "se levantan los tiempos desde las 18:00 horas y se procede con el tendido de 200 metros de fibra, incluyendo la instalación de una caja existente y una nueva para garantizar la continuidad del enlace."
Jorge Madiel L�pez

2025-Dic-10 16:26:00
ufinet informa: nuestro personal llegó al nodo y realizó medidas identificando un evento en terreno. En el punto se evidencia corte de fibra ocasionado por un árbol caído debido a las fuertes lluvias de la mañana, generando afectación directa al enlace. Actualmente, algunas cuerdas de Enel representan riesgo eléctrico, por lo que se detienen los tiempos desde las 14:27 hasta que sea seguro continuar. a la espera de mas informacion 
 

Jaider Vargas

 2025-Dic-10 15:45:00
ufinet inform: informamos que los manifestantes permitieron el paso en carretera y retomamos el desplazamiento hacia el nodo para realizar las medidas reflectométricas que permitan identificar la falla. Los tiempos se levantan desde las 14:18 y el arribo estimado al nodo es en aproximadamente 15 minutos
 
Jaider Vargas

  2025-Dic-10 12:14:00
ufinet informa: nuestro
personal de red externa se encuentra en desplazamiento hacia el nodo de acceso para realizar medidas reflectométricas. Tiempo estimado de llegada es 120 minutos. a la espera de mas informacion 
Jaider Vargas

2025-Dic-10 11:28:00
  se verefica con el tecnico, nos comunicamos con ufinet lo cual informa que estarian haciendo el descarte si es por parte de ufinet o del cliente final, a la espera de mas informacion 
Jaider Vargas

2025-Dic-10 10:59:00
se observa por fuera mikrotik de pandi, se solicita descarte de primer nivel,  se esta revisando con el tecnico, ya pasa a reportar con ufinet
Jaider Vargas
        