 2025-Oct-23 18:44:00 
Se evidencia nuevamente operativo el CDN de Ibague, confirma Oscar que ya se terminaron de instalar todas las cajas, se procede a darle cierre al caso interno.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2025-Oct-23 16:49:00 
Oscar informa:
"Ya se cambió un tramo de 600 Metros de fibra qué estaba quemada por corto de celcia se está empalmando para empezar a confirmar si sube el servicio"
Jhon Alexander Bonilla

2025-Oct-23 14:53:00 
Oscar informa:
ya se en encontró el daño, un corto en un poste, pero no se puede trabajar hasta que la empresa de energía termine y den el permiso indican que ya casi terminan
Jhon Alexander Bonilla

2025-Oct-23 10:42:00
Oscar informa:

Sigue con lluvia, pero así los muchachos están realizando la verificación
 Ya bajaron una caja de empalme y se envió luz pero no llega Por ende están realizando el recorrido hacia atrás para encontrar el daño
Jhon Alexander Bonilla

2025-Oct-23 10:35:00
Oscar informa que poor razones climaticas no  han podido continuar con labores 
Jhon Alexander Bonilla

2025-Oct-23 08:05:00
Oscar informa que al parecer es por apertura de Fibra, ya van a tomar medidas con el OTDR a esta distancia esta el daño, ya van para terreno a buscar.
Jennifer Loaiza

2025-Oct-23 07:14:00
Oscar informa que el personal ya se encuentran en desplazamiento para la oficina a revisar que paso, en el momento se esta teniendo comunicacion con ITX para validar el estado de los puertos, a la espera de mas información.
Jennifer Loaiza

2025-Oct-23 06:30:00
Se evidencia caído el CDN de Ibagué se verifica desde el Sw de Ibagué se observa caído el CDN con Internexa, puerto sin link, también el Router multicast , ya se llama a Oscar para que valide y a Itx para consultar el estado de los puertos.        