2023-Feb-08 10:46:00


Enlace Juanchito-Candelaria nuevamente Operativo
Ya cambiaron el tramo que esta defectuoso

Ya se paso el trafico de nuevo

El correo de Cierre por Parte de MC

La causa hurto 600mts de fibra para la solución se repone la cantidad de fibra hurtada y se ingresan puntas a dos cajas de empalme existentes. se procede con el cierre del caso

Se procede con el cierre de caso interno.

Jhonny Murillo

2023-Feb-08 09:40:00
Se observa que el enlace subió a las 08:33 pero se encuentra nuevamente caído, se vuelve a pasar el tráfico al respaldo.
MC continua trabajando sobre el enlace.
Samuel Bonilla

2023-Feb-08 07:43:00 

MC informa, Personal realiza tendido de FO  y procederá con armados de CE

Thomas Gomez

2023-Feb-08 06:40:00
MC informa
"Personal toma medidas desde nodo Candelaria observando apertura a 1.821mts, actualmente llegan al punto de la falla evidenciando todas las fibras en el piso.
Personal evidencia hurto de 600 Mts de FO, actualmente están detenidos a la espera de acompañamiento de la policía"
Samuel Bonilla

2023-Feb-08 06:32:00
MC indica numero de caso 3617192, ya proceden a verificar.
Nota: Servicio por respaldo en Candelaria 1.
Samuel Bonilla

2023-Feb-08 06:05:00
Se informa a Fony del caso, se observa caída del enlace Juanchito - Candelaria, no se tiene link desde Juanchito
Se procede a reportar la FO a MC.
Nota: Servicio en Palmira y Candelaria 2 por respaldo, se esta revisando Candelaria 1.
Samuel Bonilla      