 2023-Abr-18 06:09:00
Salida-Internacional WAN1 se observa  desde las 23:05 operativo se procede con el cierre del caso
Angela Velasco

2023-Abr-18 01:34:00
Cirion informa: Se presento caída de servicios por extensión de actividad programada, tras finalizar actividad el enlace no quedo operativo, se realizo limpieza de conexiones sobre el equipo y el enlace se restableció

Angela Velasco

2023-Abr-18 21:40:00
Se establece comunicación con Cirion, los cuales nos brindan esta información.
Se adjunta actualización sobre la GCR
Se observa alta reflexión de 13 en el mla 2-8 se pide limpiar, si bien mejoro un poco a 19 sigue alarmando y no deja levantar, adicionalmente también se ve una leve reflexión sobre el raman, también se pide limpiar ese mismo, si bien al limpiarlos mejoran los valores no es lo suficiente, se pide remplazar las fibras y limpiar con aire el MLA slot 2 pot 8 ya que siempre que se conecta la fibra sale sucia, en breve comienzan con este remplazo de fibras!
Eduer Agudelo

2023-Abr-18 13:50:00

Se llama a Cirion donde el agente Edgar indica que no se tiene mayor avances pero aun continúan realizando el mantenimiento, que se estaría restableciendo el servicio aproximadamente entre 2 horas o 2 horas y 30 minutos
Daniel Saldarriaga

Cirion informa que se tiene un mantenimiento programado para el dia 2023-04-18 a las 14:30:00 con un tiempo estimado de 7 horas, ticket: 26242406.     