2023-May-14 17:51:00
En el momento ya se encuentra la cabecera de Buenaventura por energía pública, se procede con el cierre de caso.

2023-May-14 17:35:00
Nuevamente operativo, Fony indica que esta inestable la energía y ya los moduladores se encuentran con respuesta local 
Diana Villada

2023-May-14 17:24:00
Se evidencia caída la cabecera de Buenaventura, ya se consulta con Fony.
Hora caída: 17:21
Diana Villada

2023-May-14 17:15:00
Se evidencia que los moduladores  y el modulador uno de  TDT quedaron bloqueados (solo monitoreo), desde el mikrotik los NMS se evidencian con link pero sin respuesta local y desde el CACTI se observan con tráfico los moduladores.
Diana Villada

2023-May-14 16:54:00
Se presento caída de la cabecera de Buenaventura, desde el router de Borde se evidencia Uptime se procede a establecer comunicación con Fony.
Hora caída: 16:50:00
Diana Villada

2023-May-14 14:47:00
Se consulta con Fony el tiempo estimado de llegada e indica que es de 3 horas mas o menos y que ya van en camino.
Diana Villada

2023-May-14 13:21:00
Fony indica que se presenta caída de una fase en el sector por parte  de la empresa publica el voltaje está entre 70 y 80 voltios, la UPS de donde estaban los moduladores ya se había agotado.
En este momento esta todo operativo por el inversor de respaldo, pero no sabe cuanto dure, Fony también indica que ya están desplazando una planta desde Cali.

Tráfico normalizado en el momento
Samuel Bonilla

2023-May-14 12:45:00
Fony informa que al parecer están presentando un problema de voltaje en la oficina, siguen revisando.
Samuel Bonilla

2023-May-14 12:20:00
El personal llego a la oficina con las llaves, ya proceden a revisar.
Samuel Bonilla

2023-May-14 09:40:00
Se informa a Fony del caso para la revisión, no se observa link en el puerto NMS de los 3 moduladores analogicos, además del puerto DATA de los moduladores 1 y 2 caídos, se observa puerto DATA del modulador 3 operativo y con tráfico.
También se observa el puerto que va hacia el IPQAM caído, el puerto CTR tiene link y respuesta.
Samuel Bonilla         