2026-Feb-07 21:39:00
Se encuentra trafico normalizado desde las 23:10, adicional se encuentran cuentas logueadas MC envía avance final e indica: personal culmina validaciones, identifica y enruta hilo sobre tramo.

2026-Feb-07 21:39:00
MC informa,  el personal se encuentra realizando enrutamiento de fibra y actualmente ya se tiene uno los hilos en la primera caja de empalme.
Michel Julieth Velez

2026-Feb-07 20:37:00
MC indica: Informamos que el personal se encuentra realizando validaciones sobre una caja de empalme.
Michel Julieth Velez

2026-Feb-07 18:07:00
MC informa, el personal se encuentra terminando labores sobre el  segundo punto de falla.
Michel Julieth Velez

2026-Feb-07 16:58:00
MC indica, informamos que el personal se encuentra en terreno ubicando el segundo punto de falla. 
Michel Julieth Velez

2026-Feb-07 15:14:00
MC indica que el personal se encuentra en terreno ubicando el punto de afectación.
Michel Julieth Velez

2026-Feb-07 13:36:00
MC indica, Informamos que el personal realizó medidas desde Colón y se evidencia apertura  a 3.617 metros, personal en desplazamiento a la distancia.
Michel Julieth Velez

2026-Feb-07 13:03:00
Sobre el MKT de Terron MC informa: Por medio de la presente informamos que el personal esta esperando ingreso a Colón para realizar medidas.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Feb-07 12:10:00
Sobre el MKT de Terron MC informa: Por medio de la presente informamos que el personal encontró una caja de empalme manipulada por vandalismo, para la solución armaron nuevamente la caja, solicitan confirmar el servicio, se contacta al noc de Legón, nos indican que continua afectado, el jefe zonal informa que se deben tomar medidas desde la sede de Colón.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Feb-07 10:37:00
Sobre el MKT de Terron Fony solicita generar caso con MC, Punto A Colon - Punto B Terron Colorado, genera el siguiente numero de caso 4115646 e informan: Se le notifica al jefe zonal quien procede a validar.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2026-Feb-07 10:13:00
Se observa por fuera el Hub de Terron, sin link desde el Sw 2 de Colon, ya se le reporto a Fony, se esta a la espera de mayor información.
Jaider Camilo Olaya Jordan           