 2025-Jun-14 12:23:00
Se encontraban los puerto trocados, se mueven los hilos tanto en armenia como Cartago, quedando enlace operativo, se da cierre al caso
Thomas Gomez

2025-Jun-14 09:01:00
Santiago informa que van a iniciar labores.
Thomas Gomez

2025-Jun-13 18:30:00
Antonio indica que continúan con las verificaciones el día de mañana.
Santiago Mosquera

2025-Jun-13 15:00:00

Antonio indico que se desplazaba al hub Bolivar para validar en conjunto con MC, ya en sitio realizan tomas y medidas y sube solo el puerto tengiga 1/1/2 desde Armenia, pero no sube el otro puerto, se queda a la espera ya que Antonia indica que estan tomando medidas nuevamente.
Fabian Alexander Lombana

2025-Jun-13 11:54:00

MC informa: que el personal se encuentra en Legon Cartago con el fin de certificar el enlace, sin embargo se encuentra cerrado.
Se comunican con el personal de legón quien informa que en un momento llegan para abrir y que se pueda proceder con la certificación.

2025-Jun-13 09:29:00

MC solicita verificar operatividad pero desde Armenia continua caido el enlace.

2025-Jun-13 09:17:00

MC informa que el personal realizo recorrido sobre el tramo e indican que se  encontró red afectada por sabotaje.

Fabian Alexander Lombana

2025-Jun-13 07:55:00
MC informa:
Se genera numero de ticket 3992960
Jennifer Loaiza

2025-Jun-13 07:37:00
Enlace Cartago Armenia se encuentra caído se evidencia desde el Datacom Armenia puertos offline
ya se le reporta a Oswaldo.

Jennifer Loaiza Gallo       