2023-Sep-18 02:28:00  
Azteca informa, Causa de la Falla: Ausencia de fluido eléctrico. Solución de la Falla: Personal técnico llega al nodo de Santander de Quilichao, Cauca encontrando equipos apagados por agotamiento de baterías, se soporta el nodo con planta eléctrica recuperando gestión de los equipos sobre las 15:34 del 17-09-2023. 