2022-10-21 22:50:00
Diagnostico Final Azteca
Se presentó apertura de enlace BackBone Primario: Manizales – Caldas, Manizales - Popayán y Manizales – Medellín, Manizales – Montería y Manizales – Montería y Manizales - Bogotá. BackBone secundario: Manizales – Medellín, San José – Manizales y San José – Risaralda. Se recuperan lambdas de DWDM Manizales con sus dependientes Risaralda, Belén de Umbría, Anserma, Quinchía, Guática, Mistrató, Palestina, Riosucio y Filadelfia luego de que personal de mantenimiento validaran apertura de puertas y activación de aires desde las 22:50.
Se procede a cerrar caso, las perdidas ya no se observan.

2022-Oct-21 22:16:41
Azteca dalos siguientes números de Caso

Tk Falla Masiva:2746245

1049697-Salento
1049693-Istmina & Quibdó

Azteca informa:

 Se realiza un ping al equipo de UM con pérdida de paquetes. Le informamos que su servicio está siendo afectado por una incidencia masiva. Motivo de la incidencia masiva: Apertura del backbone Primario: Manizales - Caldas, Manizales - Popayán y Manizales Medellín, Manizales Montería y Manizales Montería. backbone secundario: Manizales Medellín, San José Manizales y San José Risaralda.Se presentan alarmas de R_LOS y MUT_LOS en el equipo Manizales DWDMMANDOR y agregador PE162MANVST por posible falla de temperatura junto con sus dependientes Risaralda, Belén de Umbría, Anserma, Quinchía, Guática, Mistrató, Palestina, Riosucio y Filadelfia.





2022-Oct-21 21:40:00

Se evidencia perdida de Paquetes para: salento Istmina y Quibdo, Se envian las evidencias correspondientes a Azteca, se le notifica a Cesar y Jarby, Ya se esta en llamada con Azteca  