 2026-Ene-27 13:46:00
ITX envía cierre de caso informando: Corte de fibra a 56.6km de CDA por paso de vehículo sobredimensionado en cruce vial, Para la solución se recupera reserva y se arma caja de empalme.
 
Se procede con el cierre del caso
Diego Santiago Giraldo Serna

2026-Ene-27 11:56:00
ITX informa que ya finalizo el evento, se pasan tráficos de los Masivos, a la espera de cierre de caso por parte de ITX 
Diego Santiago Giraldo Serna

2026-Ene-27 11:48:00
ITX informa se identificó una segunda apertura a 1.2 km hacia El Carmen de Atrato respecto al punto de daño inicial, donde se evidenciaron hilos rotos. Actualmente, el enlace ya se encuentra arriba y operando en valores históricos.
 
El personal técnico continúa con la fusión del resto de los hilos para posteriormente proceder con la reubicación de la fibra en los postes. Una vez finalicen las actividades, se estará informando.
 
Se observa operativo desde las 11:38, se espera confirmación por parte de ITX para devolver el trafico de los Mktik MS
Diego Santiago Giraldo Serna

2026-Ene-27 10:43:00
ITX informa se está validando la existencia de un posible segundo corte, ya que en el punto de afectación no se recibe potencia proveniente del lado de El Carmen de Atrato
Diego Santiago Giraldo Serna

2026-Ene-27 08:38:00
ITX informa: "Se localizó el punto de afectación en un cruce de vía. La causa de la apertura del tendido corresponde al paso de un vehículo con altura sobredimensionada, lo que generó la caída del cable.
El personal técnico se encuentra desplegando las reservas de fibra para proceder con la adecuación e instalación de una nueva caja de empalme."
Jorge Madiel L�pez

2026-Ene-27 06:45:00
ITX informa:" Se confirma el arribo del personal técnico al punto de la falla. Debido a las condiciones geográficas del terreno, el sitio presenta limitaciones que impiden la emisión de reportes inmediatos desde el lugar de la intervención, una vez se tengan avances en las maniobras, se estará informando oportunamente."
Jhon Alexander Bonilla

  2026-Ene-26 21:44:00

ITX informa: que se declara parada de reloj por temas de seguridad en la zona, Los trabajos retomarán el día de mañana a primera hora.
Elian Buena Ga�an

 2026-Ene-26 20:27:00

ITX informa: que se toman medidas desde el nodo Carmen de Atrato registrando evento a 56.69Km.
A la espera de mas información
Elian Buena Ga�an

 2026-Ene-26 19:44:00 

itx informa: estamos presentando apertura de fibra óptica entre Carmen de Atrato y Medellín. El personal técnico se encuentra en desplazamiento a tomar medidas para ubicar la distancia del daño.
Elian Buena Ga�an

2026-Ene-26 19:10:00 

Se contacta a ITX para validar  servicio y genera el siguiente numero de caso INC0240246 y también informa  que presenta una apertura de fibra a la espera de mas información. 
Elian Buena Ga�an

2026-Ene-26 19:04:00 Se encuentra caida la cabecera de Quibdó, ya se esta consultando con Oscar, en el momento se encuentran los Mk masivos por respaldo, se esta a la espera de informacion.
Jaider Vargas           