2024-May-05 13:35:00

El servicio continua estable se procede con el cierre del caso.
Daniel Saldarriaga

2024-May-05 13:00:00

se recupera gestión y tráfico del nodo Une del departamento de Cundinamarca. Personal de operación y mantenimiento se desplazó al nodo de Córdoba, evidenciaron bloqueo en tarjeta controladora, procedieron a realizar reinicio físico de esta, así recuperando gestión del servicio desde las 07:57 05/05/2024.
Daniel Saldarriaga

2024-May-05 11:18:00 

La cabecera continua estable a la espera de correo de cierre por parte de Azteca.
Daniel Saldarriaga

2024-May-05 06:20:00 
Azteca informa
Su servicio está siendo afectado por una incidencia masiva. Se presenta caída del nodo de Une del departamento de Cundinamarca, por posible corte de fibra, ya que no se evidencia en descarga, afectando el servicio del cliente, personal técnico iniciará alistamiento para desplazarse a validar falla.
Daniel Saldarriaga

2024-May-05 06:10:00 
Se llama a azteca y generan el ticket 01324328 indican que tienen una falla masiva que nos estarán enviando la información al correo.
Daniel Saldarriaga

2024-May-05 06:00:00

En el momento se observa caída la cabecera de Une Cundinamarca, ya se le esta reportando a los encargados y se va procede a reportar a azteca.
    