2023-Apr-02 05:18:00
Azteca informa, Causa raíz de la falla: Equipos apagados por agotamiento de baterías. Acciones de solución: Se restableció la energía comercial en el agregador de Utica, recuperando gestión de backbone secundario Utica – Pacho, Utica – Quebradanegra sin intervención de operación y mantenimiento, debido a que la falla se presentó por ausencia de fluido eléctrico comercial, afectando los servicios dependientes de los nodos de Caparrapí, Topaipi, La Palma y Yacopí del departamento de Cundinamarca. En las validaciones realizadas, se evidenció puertos de última milla operativos, con potencias dentro del rango de operación y correcto aprendizaje MAC. Se restableció energía a las 09:17 PM del 01/04/2023. 