2023-May-27 18:44:00
Azteca informa:
Falla reportada: caída del canal. Causa y solución: se presentó apertura del backbone secundario Santander de Quilichao - Popayán; Santander de Quilichao-Piendamó Tramo: pérdida de gestión Agregador Santander de Quilichao y la gestión de los nodos: Caloto, Caldono, Suárez, Villa Rica, Miranda, Corinto, Padilla, Toribio, Buenos Aires y Guachené en el Cauca. Causa: Ausencia de fluido eléctrico y posterior agotamiento de baterías. Solución: Se restablece la energía comercial en la zona, sin intervención de OyM.
Samuel Bonilla

2023-May-27 14:05:00
Azteca informa:
Se presenta Apertura BB secundario Santander de Quilichao-Popayán; Santander de Quilichao-Piendamó. Afectando los nodos: Caloto, Caldono, Suarez, Villa Rica, Miranda, Corinto, Padilla, Toribio, Buenos Aires y Guachené en el Cauca. Esto debido a posible falla de energía en el nodo Santander de Quilichao, ya que se evidencio el rectificador en descarga. Se escala para su atención.
Samuel Bonilla

2023-May-27 13:41:00
Azteca genera número de caso #01172105 e indican que ya proceden a validar.
Diana Villada

2023-May-27 13:48:00
Se encuentra caído Miranda (El tráfico ya esta por Florida) desde la 13:44, se procede a reportar a Junior y a Azteca.   