 Falla reportada: Caída del enlace. Causa raíz: Ausencia de AC eléctrico comercial y agotamiento de baterías. Acción solución: Se informa que se presenta Caída del nodo de San José generando Apertura Backbone Secundario San José-Manizales, San José-Virginia, San José-Risaralda, se valida y se observa el enlace arriba desde las 07:30 08/03/2021, se observa reinicio del equipo después de instalar planta eléctrica por parte de OyM por lo que se procede a dejar en monitoreo ya que se encontraba en baterías.