2023-Dic-10 09:30:00  
Azteca informa, Causa y solución: Buen día, se informa que personal de operación y mantenimiento realiza desplazamiento a nodo de Tumaco, se realizan medidas reflectometricas encontrando en punto aproximado daño por vandalismo en línea de energía eléctrica, la cual causa contacto corto circuito con tramo de fibra. Para dar solución, se procede a correr reservas e instalar caja de empalme, se confirman servicios operativos desde las 08:36 am del 10 de diciembre de 2023. 