 22-Abr-2024 13:33:00
MC informa que el personal técnico culmina certificación, se le informa a Fony y confirma operatividad normal.
Sebastian Hernandez

22-Abr-2024 12:09:00
MC informa,  personal técnico corrige evento reflectivo y se recuperan 3db, se procede a corregir los eventos más altos para mejorar el enlace.
Sebastian Hernandez

22-Abr-2024 09:21:00
MC informa:
el personal técnico realiza toma de medidas observando un evento reflectivo a los 1.2 km y procede a corregirlo.
Diana Villada

18-Abr-2024 15:05:00
Sobre el caso de F.O de Candelaria-Villa Gorgona
Media Comerce informa que JR de la zona Chistian Arango, valida con el Ing. Fony quien solicita realizar las respectivas validaciones el lunes ( 22-Abril-2024 ) a las 7:00 
Sebastian Hernandez

18-Abr-2024 14:34:00
Sobre el caso de F.O de Candelaria-Villa Gorgona
MC indica que se trabajara bajo el numero de caso #3802581 y proceden a informar al JR de la zona para validar.
Sebastian Hernandez

18-Abr-2024 14:20:00
Fony indica reportar Fibra oscura a MediaComerce por caída de potencia de televisión
Punto A Candelaria
Punto B Villa Gorgona

Ya se procede a reportar.      