2021-Jul-01 17:50:00
Falla Reportada; Caída del enlace. Falla; equipos apagados por agotamiento de baterías. se pierde gestión y tráfico del nodo de Apia-Rs y sus dependientes, por posible ausencia de fluido eléctrico. Se desplazaron 2 cuadrillas de trabajo, una llego al nodo san José donde se observa enlace completo hacia Apía, una segunda cuadrilla se desplazó al nodo de Apia donde evidencia breaker abajo por ausencia de AC en el sector. se instala planta eléctrica recuperando gestión y tráfico del nodo desde las 17:49 horas del 01-07-2021.

 2021-Jul-01 17:29:39
 se evidencia caso asociado a incidencia masiva 00725728 que reporta: Se pierde gestion y trafico del nodo de Apia-RS y sus dependientes , por posible ausencia de fluido eléctrico. se verifican últimos reportes: Personal continúa con PE hacia Apia. Hace 7 Minutos Personal llega al nodo san josé, se evidencia enlace completo hacia apía los 2 hilos se encuentran en buen estado, se iniciará desplazamiento con PE hacia apía. Hace 1 horas 

2021-Jul-01 14:57:33
 se establece comunicacion con azteca los cuales indican que presentan agotamiento de Baterias ya no estarán enviando la información respectiva ticket 00725770

Se encuentra por fuera el 
R-PUEBLO_RICO se le informa a  Oscar para descartes de primer nivel.   