2024-Dic-16 19:08:00
Causa raíz de la falla: Equipos apagados por agotamiento de energía. Acciones de solución: Se informa que se realiza revisión de servicio reportado, se asocia a perdida de gestión y trafico en nodo de Gacheta junto con los dependientes Gama, Gachala, Ubala y Junin por agotamiento de baterías


2024-Dic-16 16:08:00
Nuevamente operativa la cabecera desde las 16:00, se queda a la espera de cierre por parte de azteca.
Diana Villada

2024-Dic-16 15:31:00
Azteca informa:
"Personal continua en el nodo donde Gacheta se evidencio que existe falla eléctrica en la zona por lo que el personal se dispone a entrar en funcionamiento la planta eléctrica, sin embargo se encuentra realizando labores de conmutación ya que esta presentando problemas al funcionar."
Diana Villada

2024-Dic-16 17:19:00
Azteca informa:
"Personal ubicado en el Nodo gacheta se encuentra realizando pruebas con el multímetro."
Diana Villada

2024-Dic-16 13:35:00
Azteca informa:
"Se informa que el personal llega al nodo Gacheta, en este momento se dispone a realizar pruebas y validaciones pertinentes. Seguiremos informando."
Diana Villada

2024-Dic-16 11:35:00
Azteca informa:
"Se presenta caída del nodo de Gacheta del departamento de Cundinamarca con sus dependientes, Gama, Gachala, Ubala Y Junin, el caso se escala a nuestro personal de operación y mantenimiento para su validación. En este momento se encuentran en desplazamiento hacia el municipio de Gacheta, se estima llegada en 1 hora y 30 minutos. Seguiremos informando."
Diana Villada

2024-Dic-16 10:57:00
Azteca informa:
"Diagnóstico: Se presenta caída del nodo de Gacheta del departamento de Cundinamarca con sus dependientes, Gama, Gachala, Ubala Y Junin por posible corte de fibra. Se escala para su validación."
Diana Villada

2024-Dic-16 10:52:00
Azteca genera caso #01420845 e informan que proceden a validar.
Diana Villada

2024-Dic-16 10:18:00
Se encuentra caída la cabecera de Gacheta desde las 10:10, se procede a reportar a Jessica y Azteca.        