2024-May-16 15:01:00
Cierre de MC:
Causa árbol daño la fibra, para la solución  se tendieron 200mts de fibra y se armaron dos cajas de empalme.
Sophia Gonzalez

2024-May-16 13:25:00
Yumbo nuevamente operativo, aun falta una ventana por subir (Ventana3) ,la potencias se ven que subió 1b, MediaCommerce indica que aun continua fusionando
Kevin Sanchez

2024-May-16 12:41:00  
MC informa, siendo las 12:40 el Jr de la zona Jorge Narváez informa que la zona es muy inestable, ya se armó la primera caja y se esta armando la segunda caja.
Thomas Gomez

2024-May-16 12:00:00 
Mc informa, la zona es muy inestable, se esta templando el tramo, para proceder a armar las cajas de empalme.
Thomas Gomez

2024-May-16 11:29:00
MediaCommerce informa: que Siendo las 11:25 el Jr de la zona Jorge Narváez informa que la zona es muy inestable, en el momento nuestro personal está realizando el paso de fibra sobre el rio.
Kevin Sanchez

2024-May-16 10:22:00
MediaCommerce informa: que siendo las 10:16 el Jr de la zona Jorge Narváez indica que se evidencia fibra dañada en vano (cruce rio). Es de resaltar que la zona es inestable, se debe realizar paso de fibra sobre rio, para la solución se va a tender 200 mt de fibra 48hilos. 
Kevin Sanchez

2024-May-16 08:53:00
MediaCommerce informa que el personal está revisando la fibra en el punto, van a armar caja de empalme y fusionar hilos



Kevin Sanchez

2024-May-16 07:10:00
MediaCommerce  informa que el personal se encuentra en el sitio a la espera de permisos de ingreso a predio privado.
Kevin Sanchez

2024-May-15 10:52:00
Por medio de la presente informamos que nuestro personal toma medidas desde nodo observando apertura a 4460m donde se inició desplazamiento hacía punto de falla, al momento de llegar al sitio la falla queda dentro de un predio privado donde no es posible el acceso, se estima falla por caída de árbol sobre la red y se permite acceso al sitio el día 16/05/2024 a las 07:00am.

Kevin Sanchez

2024-May-15 19:46:00

Avance  MC:

informamos que el personal informa que en estos momentos se presenta una evento masivo en la zona, a la altura del barrio floraría carrera 9 N 71j. Por vendaval. 
Jhonny Murillo

2024-May-15 18:23:00

Avance MC

Informamos que se presenta colapso en el norte debido a las fuentes lluvias.  
Jhonny Murillo

2024-May-15 18:15:00

MC otorga TK 3812770 

Se le notifica al jr de la zona quien prodece a validar 
Jhonny Murillo

2024-May-15 18:02:00

Fony indica que toca reportar a MC

Punto A:Colon 
Punto B:Yumbo

2 hilos de Fibra Oscura.
Jhonny Murillo

2024-May-15 17:58:00

Se encuentra por fuera Enlace de Colon-Yumbo, sin link desde Colon, Fony notificado
Jhonny Murillo              