Informe Final ITX
Informamos que luego del cambio de protección que se realizó, se estabiliza el sistema eléctrico del nodo. Se realiza monitoreo del sistema eléctrico en sitio por aprox 5 horas y este se observa estable en todos sus valores.

Por lo cual se dan por finalizadas las maniobras correctivas y monitoreo en sitio. Se da por finalizado el evento presentado, el cual genero ultima intermitencia a las 16:13 horas.

Se procede a dar cierre al caso.

2021-Dec-18 13:35:54
De nuevo operativo, de igual manera como indicaron posiblemente caiga de nuevo hasta solución final del caso

2021-Dec-18 13:33:36
Agente ITX informa que presento de nuevo apertura, aun personal técnico trabaja en zona pero no hay nueva información, enviaran cualquier avance al correo

2021-Dec-18 13:33:22
De nuevo cabecera Arauca por fuera, ya se le indico a cesar para descartar energía, y ya se establece comunicación con ITX

2021-Dec-18 08:27:21
ITX indica:
Se informa que nuestro personal técnico llega al nodo realiza validaciones y observa módulos de rectificador bloqueados, se inician labores de reinicio de módulos, con lo cual se restablece la falla. Se están realizando validaciones para identificar la causa de lo sucedido.

2021-Dec-18 07:51:07
ITX tiene una apertura de fibra para la zona que afecta Arauca, el servicio ya fue restablecido, igualmente ITX informa que aun no terminan labores, se creo ticket INC-0117325



2021-Dec-18 07:03:48
La cabecera esta por fuera desde  las 3:30 am aproximadamente, cesar indica que hay quien se desplace a cabecera a verificar a las 8 am



al momento cabecera Arauca Ppal por fuera, ya se informo a Cesar Torres el cual ya valida       