 2025-Jul-04  15:12:00
se presentó un evento a 5.25 km desde Pradera ocasionado por paso de vehiculo de gran tamaño para la solución se recupera una reserva y se instala una caja de empalme
Felipe Castañeda

2025-Jul-04  14:35:00
el personal técnico realiza labores de fusión y el jefe zonal solicita validar el estado del enlace, quedamos a la espera de validaciones por parte de legón. 
Felipe Castañeda

2025-Jul-04  14:12:00
el personal técnico llega al punto de medida pero se encuentra detenido por lluvias en el sector. En espera de que secén las lluvias para iniciar trabajos.
Felipe Casta�eda

2025-Jul-04  13:18:00
MC Informa, Por medio de la presente informamos que el personal técnico culmina labores de fusión y nuevamente los servicios continúan afectados. Se toman medidas desde el nodo y se observa tercer evento a 1.2 Km. Actualmente el personal se encuentra en desplazamiento hacia punto de medida 
Felipe Casta�eda

2025-Jul-04  12:00:00
que el personal identifica afectación ocasionada por vandalismo. Para la solución se recuperara reserva y se armara una CE.
Felipe Casta�eda

2025-Jul-04  11:28:00
MC informa, el personal técnico culmina labores de armado de la CE y fusiona hilos pero los servicios continúan caídos. Al tomar medidas nuevamente se observa segundo evento a 11 Km. Actualmente el personal está en desplazamiento al punto de falla.
Felipe Casta�eda

2025-Jul-04  10:11:00
MC informa, que el personal técnico culmina labores de tendido e inicia con armado de primer CE.
Felipe Casta�eda

2025-Jul-04  09:24:00
MC informa, que el personal técnico se encuentra realizando tendido de fibra, posterior a ello se iniciará con la recuperación de la reserva y el armado de la CE.
Felipe Casta�eda

2025-Jul-04  08:00:00
MC indica 
Personal ubica afectación causada por corte por vehículo de gran tamaño en la entrada del predio, se procederá a buscar reserva para el armado de una CE
Santiago Mosquera

2025-Jul-04  07:10:00
MC indica
Personal técnico identifica evento a 5.2 Km. Se inicia desplazamiento a la zona de afectación. 
Santiago Mosquera

2025-Jul-04  06:40:00
MC genera número 4001337 de caso e indica 
Se notifica la incidencia al jefe de zonal el cual informa que el personal procede a desplazarse 
Santiago Mosquera

2025-Jul-04  06:20:00
Se encuentra por fuera el Enlace Candelaria - Florida  MUX  de 4 ventanas fibra MC puertos sin link desde las 22:49 (Trafico operativo por el enlace de 1 ventana fibra INTV)          