2022-Sep-09 15:30:00
Falla Reportada; Caída del enlace. Falla; Saturación troncal. Se presento apertura en el Backbone primario Manizales Popayán, Manizales Cali, Manizales Bogotá, Manizales Medellín y Manizales Montería, debido a la perdida de gestión y tráfico del Agregador de Manizales por ausencia de AC y posterior agotamiento de baterías. Se realizó escalamiento a nuestro personal donde evidencia equipos apagados por agotamiento de baterías. Para dar solución a la falla se realizó encendido manual de la planta eléctrica portátil recuperado gestión y tráfico del agregador de Manizales y del Backbone desde las 09:35 09-09-2022.

2022-Sep-09 14:55:02
Azteca informa
Apertura BackBone primario Manizales Popayán, Manizales Cali, Manizales Bogotá, Manizales Medellín y Manizales Montería. Pérdida de gestión agregador de Manizales, se escala con personal de operación y mantenimiento.

En el momento sedes con perdidas de 30%, Quibdo, Istmina, Salento, se le reporta a OSwaldo y Jarby, se genera numero de Caso con azteca #01022041, a la espera de avances  