2024-Sep-01 19:20:00
MC envía cierre del caso 
Se presento apertura de hilo en vano de fibra por causa desconocida, parea la solución se realiza migración de hilo entre dos cajas de empalme, dejando todos los servicios operativos desde las 19:06.
Sophia Gonzalez

2024-Sep-01 18:47:00
MC informa
el personal que llegan al punto de la afectación y encuentran hilo reventado en vano de fibra, para la solución se va a realizar migración de hilos entre dos cajas de empalme
Sophia Gonzalez

2024-Sep-01 18:02:00
Mc informa
El personal que se toman medidas desde Pance evidenciando apertura a 5952 metros, Personal en desplazamiento al punto de la falla
Sophia Gonzalez

2024-Sep-01 16:57:00
MC indica que el personal que continúan en desplazamiento al nodo para tomar medidas. 
Sophia Gonzalez

2024-Sep-01 15:06:00
se encuentra caído el enlace de Pto tejada con MC, se valida y el trafico esta saliendo por Colon, ya se le informó a Fony y se procede a reportar a MC    