 2024-Dic-27 06:35:00
Azteca informa, Se recupera gestión del nodo de Utica Cundinamarca y sus dependientes La Palma, Yacopí, Topaipi, CaparrapíCausa: Agotamiento de bateriasSolución: Regresa el fluido eléctrico comercialAfectación: SI, BB secundario, 5 Nodos, 3 OLTsGrupo resolutor: Sin intervención de OM Hora Solución: 2024-12-26 23:12Tiempo de falla: 3h 20min

Servicio operativo desde las 23:35
Thomas Gomez

2024-Dic-27 01:26:00
Azteca informa, Cierre TK 2817432 Apertura BB Secundario Utica – Sasaima, Utica – Quebrada negra, Utica – Pacho; caída Nodo Utica CU Reporte de falla: Caída del servicio Causa falla: Equipos apagados por agotamiento de baterias Acciones de solución: Se recupera gestión del nodo de Utica en el departamento de Cundinamarca y sus dependientes La Palma, Yacopí, Topaipi, debido a ausencia de energía y posterior descarga de baterías. Se observan servicios y equipos operativos sobre las 2024-12-26 23:12 luego que energía comercial retornara sin intervención de ACC. 
Thomas Gomez

2024-Dic-26 22:22:00  
Azteca informa, Se evidencia una falla a nivel de Backbone la cual se lleva con el TK 2817432 Apertura BB Secundario Utica Sasaima, Utica Quebrada negra, Utica Pacho; caída Nodo Utica en el departamento de Cundinamarca, la falla esta escalada a nuestro personal de operación y mantenimiento el cual informa que en la zona la energía llegará alrededor de 3 horas nuestro personal se encuentra a más de 4 horas de camino por carretera muy destapada y debido a las fuertes lluvias hay derrumbes en la carretera y el transito se hace mas lento, seguiremos informando.
Thomas Gomez

2024-Dic-27 06:23:00 
Servicio operativo desde las 23:35, se envía correo solicitando información del caso a azteca.
Thomas Gomez

2024-Dic-26 20:34:00
Se estableció llamada con azteca e indicaron que se esta presentando una falla masiva debido a  la CAIDA AG UTICA Y SUS DEPENDIENTES, se escalara bajo el numero de caso #01424044 brindado por Azteca.
Sebastian Hernandez

2024-Dic-26 20:01:00
Se encuentra caído la PALMA Y UTICA, Hora de caída 20:01:00 , ya se informo a Jessica y estamos reportando a AZTECA      