2024-Feb-23 19:37:00
Azteca informa:
"Se llega a shelter Tunja donde se evidencia alta temperatura en sitio, se evidencia que se hay equipos con alarmas físicas y otros equipos apagados por salto de breaker y bloqueo en la controladora de A/A se baja la temperatura de sitio y se normalizan breaker, con esto inicia a normalizar servicios, se confirma Jerson Quincasaque confirma operativos desde 12:05 todos equipos incluye la gestión de los rectificadores y core también confirma up en los servicios.â€23/02/2024 04:12:00 PM."