2023-Mar-14 14:38:00
Informe final Azteca:
Falla reportada: Caída del servicio. Causa:Equipos apagados por agotamiento de baterías. Acciones de solución: Personal de operación y mantenimiento informa que se presentó falla de energía en la zona de Nemocon, planta de respaldo no enciende por lo que personal de operación y mantenimiento inicia desplazamiento a nodo Nemocon para revisión de falla en encendido automático. Se llega a sitio durante verificación de planta y equipos se procede con encendido manual de planta, se confirman potencias dentro de rango y servicios operativos desde las 01:52 PM del 14 de marzo de 2023.

2023-Mar-14 13:55:00
Se observan nuevamente operativos los mikrotiks, a la espera de cierre por parte de Azteca.

2023-Mar-14 13:15:00
Azteca informa:
"Se pierde gestión y tráfico del agregador Nemocón Cundinamarca y sus dependientes Macheta, Tibirita, Lenguazaque, Carmen de Carupa, San Miguel de Sema, Nemocón, Tausa, Manta, Sutatausa, Fuquene, Gachala, Suesca, Sesquile, Ubala, Gachancipa, Guatavita, Susa, Simijaca, Villa Pinzón, Cucunuba, Gacheta y Gama.El personal de operación y mantenimiento se encuentra en desplazamiento, tiempo aproximado de llegada 1 hora"
Diana Villada

2023-Mar-14 12:33:00
Azteca genera número de caso #1127234 e indican que ya proceden a validar. 
Diana Villada

2023-Mar-14 12:03:00
En el momento se encuentra caído el Mikrotik Suesca y Carmen de Carupa.  Ya se le informa a Juan David y se procede a reportar a Azteca.   