 2015-05-25 13:20:00

Se restableció el problema de energía por parte de ITX, los servicios se encuentran operativos.  

2015-05-25 10:30:00

Siendo las 07:04 horas del lunes 25 de mayo se presenta afectación de los servicios del nodo de Chipichape en Cali.
De acuerdo al diagnóstico inicial realizado, constantes fluctuaciones y transientes en la energía comercial boquearon la trasferencia del sistema de respaldo de AC y los módulos de control de los dos rectificadores, aislando el banco de baterías, quedando el nodo sin respaldo de energía, posteriormente se presenta afectación total de la energía comercial lo cual genero falla de todo el tráfico en dicho nodo.  
Alrededor de las 07:40 horas se normaliza la energía comercial y se estabilizan todos los servicios del nodo.
Con el técnico en sitio la primera acción que se realiza es validar el estado de las baterías, las cuales estaban con su carga completa.
Personal especialista en sistemas de energía de Internexa se está desplazando al nodo para realizar revisiones en mayor detalle las cuales permitirán tomar acciones asertivas y en el menor tiempo posible.
Dado lo anterior y de manera temporal se procedió a aislar la protección LBD de los rectificadores para evitar una nueva afectación en caso de presentarse fluctuaciones de la energía comercial.  

2015-05-08:30:00

ITX nos informa que efectivamente el percance fue superado, aun no nos informan cual fue el motivo para el inconveniente, pero indican que en las próximas horas enviaran un email con información detallada sobre el origen y la solución que se le dio al caso, estamos atentos a esa novedad.

las ciudades afectadas son ,Cali, Buenaventura, Pasto.

ITX tiene un masivo para Cali, el número de caso para la afectación es el 65172 ya se esta desplazando el personal técnico a verificar cual es el inconveniente.
      