2022-Sep-09 15:10:00
Se observa operatividad del servicio en todas las sedes desde las 13:30:00
Falla en la trasferencia solución: Personal de operaciones llega al nodo de Manizales donde se evidencia que la trasferencia de energía presento bloqueo lo que impidió que la planta eléctrica entrara a funcionar, personal de operaciones junto con planta interna realiza ajuste a la transferencia y activación de breaker recuperado servicios a las 13:16 del 09-09-2022

2022-Sep-09 12:04:43
 En el momento se observa caída total de las sedes reportadas a azteca.

2022-Sep-09 09:32:05
 Astra de Apia, Astra Pueblo Rico,  Astra Aguadas y Astra Santuario ya se encuentra por respaldo 

En el momento se encuentra sedes azteca caidas, Anserma, Riosucio, Viterbo, Aguadas, Quinchia, Apia, Belen de Umbria, Santuario, Pueblo Rico, se reporta a las Oswaldo y cesar, se llama azteca y generan numero de caso #01022026,  a la espera de informacion    