2023-Dic-08 08:29:00

se restablece backbone secundario Cartago-Quindio, Cordoba-QuindioSe recupera la gestión y tráfico del BB secundario Cartago-Quindio, Cordoba-Quindio y sus dependientes y de los municipios afectados: Pijao, Buena Vista, Salento, Genova, Cordoba, personal evidencia falla de breaker lo que también bloquea la transferencia de la planta, en solución personal de operación y mantenimiento normaliza breaker. Causa: Falla de breaker. Solución: Personal normaliza breaker. Hora de solución: 18:13 07/12/2023. 



2023-Dic-07 18:29:00
Salento Trelus nuevamente operativo

AZTECA indica lo siguiente
se observa que el nodo subió a las 01:34:00 PM del 07/12/2023. Sin embargo, se presenta caída nuevamente. Personal en desplazamiento desde Calarcá hacia el nodo de Córdoba

Kevin Sanchez

2023-Dic-07 13:19:00
Azteca indica: Se presenta apertura de BB Secundario Córdoba Cartago. Se pierde gestión y tráfico del agregador de Córdoba y sus dependientes Pijao, Buena Vista, Génova, Salento. Se presume falla de energía, se escala para su validación
Kevin Sanchez

2023-Dic-07 13:03:00
Se encuentra caído el enlace de trelus en Salento ya se le reporta a AZTECA , Hora de caída 13:03:00   