2024-09-06 18:20:00
Se encuentra nuevamente operativo el Datacom de Armenia, Queda pendiente la certificación del enlace que se maneja bajo el TK 46341
Sophia Gonzalez

2024-09-06 18:07:00
MC informa
el personal continúa corriendo reserva.
Sophia Gonzalez

2024-09-06 17:45:00
MC informa
el personal evidencia afectación por podas, para la solución se recuperará reserva y se armará una caja de empalme
Sophia Gonzalez

2024-09-06 17:26:00
MC informa
el personal continúa revisando en cajas de empalme para ubicar afectación en terreno.
Sophia Gonzalez

2024-09-06 16:40:00
MC informa:
"Personal se encuentra en el punto ubicando la afectación"
Diana Villada

2024-09-06 16:19:00
MC informa
el personal se encuentra en desplazamiento. 
Sophia Gonzalez

2024-09-06 15:44:00
Se corrige TK de MC #3855681
MC informa
se toman medidas del nodo LEGON y se evidencia que hay corté en fibra a los 31403 mts
Sophia Gonzalez

2024-09-06 13:49:00
Se reporta a MC (MC genera ticket 3836003) SW Datacom de Armenia sin link desde Cartago (Punto A: Armenia calle 2 # 14 -01 Centro Comercial Bolivar
Punto B: Cartago carrera 7 # 15-59), a la espera de avances por parte de MC    