2024-Feb-23 20:53:00
Reporte final azteca:
"Falla reportada: Caída del servicio. Causa raíz de la falla: Alta temperatura en el gabinete. Acciones de solución: Se restablece BB Primario Bogota – Tunja, Tunja – Yopal, BB Secundario Tunja – Sogamoso/Ramiquiri/Puente Nacional/Villapinzon/Chiquinquira, personal técnico se desplaza al lugar de afectación y encienden aires acondicionados. Se observa estabilidad desde las 12:05 pm del 23/02/2024."

2024-Feb-23 19:37:00
Azteca informa:
"Se llega a shelter Tunja donde se evidencia alta temperatura en sitio, se evidencia que se hay equipos con alarmas físicas y otros equipos apagados por salto de breaker y bloqueo en la controladora de A/A se baja la temperatura de sitio y se normalizan breaker, con esto inicia a normalizar servicios, se confirma Jerson Quincasaque confirma operativos desde 12:05 todos equipos incluye la gestión de los rectificadores y core también confirma up en los servicios.â€23/02/2024 04:12:00 PM."
Diana Villada

2024-FEb-23 13:13:00 
Azteca brinda numero de caso #01297643
Daniel Saldarriaga

2024-FEb-23 11:59:00 
Cabecera operativa, en espera de correo de azteca con información 
Angela Velasco

2024-FEb-23 11:20:00
Sobre las 11:01:00 se observa cabecera de Tuta caida, ya se le reporto a Jessica e indica que los equipos están encendidos, se procede a reportar a Azteca    