2025-Ago-21 16:48:00
MC envía correo de cierre indicando que en la certificación se corrigieron a 6 kilómetros y otro a los 8 kilómetros, Se consulto con Jhon Edwin confirmando cierre del caso. 

2025-Ago-21 11:42:00
MC informa que se ha corregido el evento a 8 kilómetros y el personal se encuentra trabajando en la corrección de otro evento a 6 kilómetros, se queda a la espera de mas informacion.
Sebastian Hernandez

2025-Ago-21 10:49:00
Sobre la certificación que se tenia el día de hoy a partir de las 10:00 Mc indica: personal toma medidas desde Cartago identificando evento a 8 kilómetros, el personal se encuentra en desplazamiento a realizar corrección.
Sebastian Hernandez

2025-Ago-20 17:15:00
Caso de certificación del enlace Cartago - UnióN Mc informa :
Por medio de la presente informamos que siendo las 16:40 el jefe zonal informa que debido a reprogramacion de la actividad, esta  se retomaria  el dia de mañana Jueves 21 de Agosto a las 10:00 AM.
Jhon Alexander Bonilla

2025-Ago-20 16:19:00
Mc indica que el enlace mejora sin embargo requiere de otras correcciones, el personal se encuentra validando el enlace.
Sebastian Hernandez

2025-Ago-20 15:38:00
MC envía avance indicando :personal  corrigió atenuación a 3 kilómetros, y se encuentran en desplazamiento para corregir una nueva atenuación a los 6 kilómetros.
Sebastian Hernandez

2025-Ago-20 14:23:00
MC informa que el personal identifica evento a 5.500 Mts desde Cartago, el personal se encuentra en desplazamiento a corregir atenuación.
Sebastian Hernandez

2025-Ago-20 13:41:00
Se observa puerto operativo a 1G desde Datacom de Cartago, se le indica a MC para seguir validando y así mejorar la capacidad total 10G.
Sebastian Hernandez

2025-Ago-20 12:21:00
MC indica personal culmina labores de migración y se solicita validar el estado del enlace, se verifica desde el Datacom de Cartago y se observa puerto Down, me confirman que puerto seria desde el SW Mk de la Unión valle.
Sebastian Hernandez

2025-Ago-20 10:36:00
Llega avance de MC indicando: personal llego a la distancia y no se identifica afectación por lo cual el personal va  a migrar hilos entre cajas de empalme.
Sebastian Hernandez

2025-Ago-20 10:04:00
MC indica que personal identifico evento a 17 kilómetros, adicional se encuentran en desplazamiento a corregir dicho evento.
Sebastian Hernandez

2025-Ago-20 08:21:00
Mc informa, siendo las 08:00 el jefe zonal informa que el personal se encuentra en desplazamiento hacia el nodo de legon. 
Thomas Gomez

2025-Ago-19 16:52:00
Por medio de la presente informamos que se recibe reporte del Noc de legón con los siguientes puntos:
Punto A Carrera 7 # 15-79 B/ La Libertad Cartago
Punto B Carrera 16 # 14 # 61 Centro la unión valle
Se genera número de caso 4019995  . Se le notifica al jefe zonal quien informa que la certificacion queda programada para el dia de mañana 20 de agosto a las 08:00 AM-.
Jaider Camilo Olaya Jordan

2025-Ago-19 17:01:00
MC genero numero de caso #4019995  para el caso de certificación e indican: que la certificación queda programada para el día de mañana 20 de agosto a las 08:00 AM.             